会社案内お問い合わせHomeFAQFAQ[よくある質問]お客様からお問い合わせの多い主な内容を記載しております。その他にお知りになりたいことが有れば、お気軽にお問い合わせください。corline@okamoto-dk.comQ1.コルラインの使い方は?Q2.フィルターの種類は?Q3.フィルターの形状は?Q4.フィルターのサイズは?Q5.フィルターの充填量はどうして決めるのですか?Q6.脱硫/脱臭の装置(ケーシング)の製作は?Q7.処理するガスの風量が少ない場合は?Q8.コルラインは有機性ガスに効果はありますか?Q9.処理するガスの条件は?Q10.処理ガスの高湿度などによりフィルターが濡れた場合は?Q11.フィルターの寿命は?Q12.見積に必要な事項は?Q13.コルラインの納入先(業種)と実績は?Q14.コルラインの主な用途は?Q15.現在活性炭を使用しているが、コルラインに変更することは可能か?Q16.フィルターの交換方法は?Q17.使用済フィルターは?Q18.価格は?Q19.購入方法は?Q20.納期は?Q21.サンプルはありますか?Q1.コルラインの使い方は?脱硫剤等を添着させたハニカム形状のフィルターに、処理する硫化水素や悪臭を通すだけです。必要なフィルターの充填量など無料で弊社が計算しますのでお問い合わせください。TopQ2.フィルターの種類は?硫化水素の除去専用にSC-05MN、硫化水素と排水(汚水)臭などの除去用にSC-06HKがありますので、用途に応じてご検討ください。TopQ3.フィルターの形状は?円柱状の丸形とブロック状の角形がありますので、仕様や設置条件などにより設定しますのでご相談ください。TopQ4.フィルターのサイズは?標準品として丸形Φ320×H250mm、角形W320×D250×H250mmを用意しています。その他製作可能サイズは、丸形は約Φ130~1200mm、角形は設計されたフィルターの総充填量に合わせて1個のサイズを決めて製作しますが、丸形角形とも1個の高さ(ガスが接触する長さ)は250mm一定なので縦に重ねたり横に並べて使用します。TopQ5.フィルターの充填量はどうして決めるのですか?基本的には処理ガスの風量で決めます。現場の状況を教えていただければ、容量等の計算を弊社にて無料で行いますのでお問い合わせください。TopQ6.脱硫/脱臭の装置(ケーシング)の製作は?フィルターの充填量や現場の状況に合わせ弊社で設計製作ができますが、お客様で製作いただくことも可能です。TopQ7.処理するガスの風量が少ない場合は?ガスがフィルターに接触することが必要ですので、ファンの設置を必要とする場合があります。TopQ8.コルラインは有機性ガスに効果はありますか?一般的には不得意ですが、お客様から種類によっては効果ありの報告を頂戴したこともありますので、性能テストの実施を推奨しています。TopQ9.処理するガスの条件は?処理ガスはフィルターの性能低下と変形などを防ぐために、温度30~120°C以下、湿度98%以下(結露不可)で使用されることをお奨めします。中でも常温常湿で使用されることが効能アップになります。TopQ10.処理ガスの高湿度などによりフィルターが濡れた場合は?濡れた状態で使用すれば性能が低下しますので、通常乾燥されることをお奨めします。TopQ11.フィルターの寿命は?ガスの濃度・処理風量・フィルターの充填量などで計算しますが、濃度変化や複合ガスの種類などで計算された数値とは異なることが多く保証できるものではありませんので、現場での実ガステストをお奨めしています。※実際には計算された数値より長くお使いいただいている現場が殆どです。テナントビル、マンションなど多種多様な業界で約30年の実績があります。腐食対策として使われています。TopQ15.現在活性炭を使用しているが、コルラインに変更することは可能か?基本的には可能ですが、脱硫/脱臭性能を満たすか容量等の計算が必要になりますのでお問い合わせください。TopQ16.フィルターの交換方法は?普通サイズの場合はフィルター自体を縛っているバンドを手で持って脱着しますので、特殊工具を必要とせず容易に取り換えができます。TopQ17.使用済フィルターは?当該地区の廃棄物処理法に準じて処分してください。弊社で引取りや再生加工は行っておりません。TopQ18.価格は?規格・仕様などにより異なりますのでお問い合わせ頂ければ、お見積もりいたします。TopQ19.購入方法は?お打ち合わせにより直販または商社様などを介しお届けしますのでお問い合わせください。TopQ20.納期は?数量にもよりますがフィルターは基本ご注文から営業日14日以内。装置は設計承認後1~2ヶ月くらいが目安とお考え下さい。TopQ21.サンプルはありますか?原則、有償で提供していますので、必要サイズ・数量等ご連絡ください。硫化水素除去フィルター「コルライン」rss硫化水素脱硫フィルター装置について当社の販売している「コルライン」は工場や下水などで発生する硫化水素を脱硫脱臭するフィルターです。お客様の要望に合わせて脱硫脱臭フィルタ装置の設計を行います。reserved.ページ上部へ戻る。