電気のちょっとした節約術などをお伝えします。お役に立てば幸いです。行う測定の中でも、大切な絶縁抵抗測定ですが、その際に用いるのが、ここで紹介する絶縁抵抗計です。漏電や短絡などの危険がありますよね。このような、電気的事故を未然に防ぐためにも絶縁抵抗値の測定は、非常に重要なんですよ。そんな絶縁抵抗計の基本的な使い方をご紹介しますのでみなさんの日々の電気工事に活用してください。電気工事士にとって、とても大切な作業です。仮に、回路のどこかで、ケーブル被覆が剥がれていて建物の鉄部などに触れていたとすると、その漏れ出た電気は、建物全体に流れることになり感電事故などの原因となってしまいます。結果的に、その後の受注にも影響することでしょう。電気工事士の負っている社会的責任の重さを考えても安全に安全を重ねて、電気事故を根絶することが求められており安易な考え方で、大切な絶縁抵抗測定を疎かにすることは、あってはならないことだと考えています。ために、さまざまな法令などを勉強なさったみなさんならお解かりですよね。規格に合格した、信頼できるものを用いるのは勿論のこと使用前の点検にも気を配らなくてはなりません。故障などしているようなもので測定してもそれは、測定を行っていないのと同じですからね。測定方法も、適切に絶縁抵抗計を使用しなくては意味がありませんので、ここでその基本的な測定方法を紹介しておきましょう。絶縁抵抗計をご覧ください。今、実際に私が使っているものです。昨今の電気に求められる精度を考えて、デジタル式のものに買い替えたものです。アナログ式のものでも、問題はありませんから現在、アナログ式のものを使用されているのであれば、あえて、デジタル絶縁抵抗計に買い換える必要はありません。使用する電気の種類によって規定された接地工事が施され、そのアース端子が設けられているものです。不良工事だと言わざるおえません。各電気設備に設けられている接地極を利用するのが一般的なのです。形だけのものも見受けられます。このような時、みなさんはどうされますか?絶縁抵抗を測定するために、アース棒を打込むなどして、規定の接地抵抗を得て、それから絶縁抵抗を測定されますか?または、地中に打込まれた、鉄筋や鉄骨などの構造物を利用しますか?いずれも、間違いではありません。無駄な時間を浪費することになってしまいますよね・・・そんな時、私は、分電盤などに接続されている幹線ケーブルを利用します。電力会社から電気を供給する、電柱などですよね。電柱には、その地域に必要な電力を賄うためのトランスが設置されています。トランスには、必ずB種接地工事が施されています。簡単に絶縁抵抗を測定することができます。絶縁抵抗を測定することができるのです。_)m電気工事に必要な工具をお探しならこちらをご覧ください。ホームページ実践電気工事をリニューアルしました。[必須入力]※画像の中の文字を半角で入力してください。※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。