受水槽と井戸ポンプ゚の運転信号のやり取りを無線でできないかと探しておりました。本文へスキップ受水槽と井戸ポンプ゚の運転信号のやり取りを無線でできないかと探しておりました。受水槽と井戸ポンプ゚の運転信号のやり取りを無線でできないかと探しておりました。貴社の送信機と、受信機で流用できるのではないかと思い質問いたしました。高価になるのであれば現場にトランスをいれて100Vにいたします。ご質問への回答)以下のご覧のホームページの商品をおすすめします。無線送信機から離れた場所の無線受信機の接点出力信号のオンオフ操作を特定小電力無線を使って行うシステムです。今回の場合、受水槽と井戸ポンプに機械異常の際に接点信号(無電圧A接点信号)が出力されることが必須となります。送信機、受信機とも電源単相AC200Vでも製作可能です。設備の接点信号を監視する無線送信機の電源は単相AC200V、自動受信機の電源AC100Vと異なった電源の組み合わせでも可能です。電源をとれない位置の場合はソーラー電源の中継機もご用意できます。詳細な電源の仕様をご連絡いただければと存じます。ご希望の内容でご相談をさせていただきます。システム)各種設備や警報盤から接点信号(無電圧a接点信号)を受けて、電波で離れた場所の受信機に伝送し異常を報せます。受信機側で自動的に警告ブザーや様々な機種の回転灯を作動させて異常を知らせる事もできます。ロスを排除、ミスの防止と迅速なトラブル対応にお役に立てます。送信機〜受信機までは長距離無線でやりとりしますので、自由に機器のエリアを設定できます。通信距離は平均100〜300m。送受信機とも通信環境を向上させる独立送受信アンテナが標準で付属しています。中継器を配置して通信距離を伸ばすことも可能です。送信機、受信機は屋外設置可能な防雨ケースに収納したり、電源をソーラー電源に変更する事も可能です。ご希望の仕様の御相談を承ります。1セットで複数接点信号を無人監視出来るような仕様も製作できます。最大8点までの信号を監視できます。ポケットベル、呼び出し装置など省力化システムのご相談を承ります。リモコンスイッチ、ワイヤレス電源スイッチ、ソーラー式パトランプのご相談、ご質問を承ります。ご利用いただける緊急通報装置、押しボタン非常システムのご相談を承ります。アラーム警報機のご質問を承ります。お見積もりのご依頼は無料にて承っております。お気軽にご依頼下さい。弊社の商品は受注生産品が多く含まれています。屋外設置用防雨ケース仕様や電源(ソーラー式、バッテリ式、AC200Vなど)のご相談も承ります。付け作業の負担が少ない製品となっております。お客様からの個人情報、お取り寄せいただいた内容は厳重に取り扱います。翌営業日以降のご対応となる場合がございます。