放熱器ーパネルヒーターの洗浄からです。住宅内にあるパネルヒーターはすべてはずし、1台づつ通水洗浄します。暖かくならないということは、温水が循環してないことを意味しますので、汚れ落としと、詰まりがないかの確認、漏水の確認をしながらの作業になります。そのとおり出てきた水は死水化していていました。幸いなのは、パネルヒーター本体から漏水がなかったことでした。時間を惜しまず、きれいになるまで大量の水を通しました。ボイラー廻りの配管は一新するので先に撤去しました。1系統ずつ配管を洗浄します。写真は、配管の中の水です。パネルヒーター内より汚れていました。錆びた色が出てきてるのは、配管材料が鉄材を使用したのと、循環水の不良によるものです。この配管内をきれいにしないと、いくらボイラーやパネルヒーターが正常でも、温水が送れません。これもパネルヒーター同様、きれいになるまで大量の水を通しました。汚れきった配管内とパネルヒーターを洗浄しまくり。後で入れる新しい循環水が汚水と混ざってすぐに劣化が始まるするからです。配管の漏水もありませんでしたので、一安心。