老朽化した暖房専用ボイラーと不凍液を交換しました暖房用ボイラー及び不凍液交換S様田舎館村S様のお宅は二階建てです。暖房専用ボイラーによる床暖房と全部屋パネルヒーターで全館暖房されています。俗に言う、セントラルヒーティング。お使いの暖房ボイラーは循環ポンプ内蔵型。おかげでボイラー室がすっきりな状態。きれいで、ボイラー室としては珍しいです。暖房ボイラーを取り替えるのと、不凍液を全量交換するということで、一度配管を空にする必要があることから、ついでにつっこみどころを直していきます。空気抜き弁や膨張タンク、ゲージの位置を修正。次回不凍液交換時に作業しやすいように、捨てバルブも数箇所新たに取り付け。人間もサラサラの血液の方が、心臓にも血管にも負担はかかりません。セントラルヒーティング暖房システムも同じです。適正濃度の不凍液だとボイラーにも配管にも負担は掛りません。結果そこに住む人は快適に過ごせます。不凍液の交換目安時期は、当店ではおよそ5~7年で全量交換をおススメしてます。今回取り付けたボイラーです。暖房出力を見ればわかりますが、23.8~5.9Kwと幅があります。《暖房負荷によって、循環流量が変わる》というものです。利点は、燃料(灯油)消費量が下がります。