それで今の確認ですけれども、1から4のベントを実施しても放射性物質が出る可能性はない、もうほとんどないと言っていいですか。武井部長:えっとですね。記者:可能性があるから3キロ圏内の人たちを退避させて、3キロ、10キロ圏内は屋内退避させてるんでしょ。なんか言ってることがちょっとわからない。武井部長:すみません。いう意味ではですね、実際今のプラントの状態から考えますと、福島第一の1号機に比べますとですね、遥かにですね、中に放射性物質があったとしても低い値であろうと考えております。記者:でも出る可能性はあるんでしょ。武井部長:微量はですね、普通の水であっても微量な放射性物質は含まれておりますので、普通の温水でありましてもですね。いう意味では出るというわけではございますけれども、福島第一の1号機に比べればですね、遥かに少ないというふうに考えております。第二原発について、3キロ以内の避難と10キロ以内の屋内退避というのは、それはもう、まだ完了していない。武井部長:福島第二につきましてはですね、こちらの方、お国の方からですね、3キロ以内には退避しろ、それから10キロ以内については、3キロ以内は避難、それから10キロ以内については屋内退避しろというですね、指示が出ております、すでに。こちらの方、実際の退避が確認できているかどうかということにつきましては、今私はちょっと情報を持ち合わせてございません。中村審議官:その点につきましては政府の話でありますので、後ほど答えさせて頂きます。記者:準備って具体的に何してる。武井部長:こちらの準備でございますけれども、今ちょっと入ってきたメモによることなので、もしかしたら誤解があるかもしれませんので、間違っていたら修正させて頂きますけれども、ラインナップを開始しているということでございますのでですね、所謂そのバルブはですね、これ1Fの1号機のようにですね、もし放射性物質の濃度なんかが高くなってしまってからですね、ラインナップをするというとなると、非常に大変なことになりますのでですね、たぶんその、今全然福島第二につきましては放射線の濃度等も原子炉の建屋の中も高くございませんので、そういう状態のなかでですね、バルブだけはですね、開けた状態にしておくという状況にしているものと考えております。これバルブを開けましてもですね、ラプチャーディスクいうのが入っております。これはどんなものかと言いますと、格納容器の中の圧力が本当に上がった時にですね、機械的に破れる板みたいのを配管の間に挟んでおります。1から4号機につきましてはですね、ただちに格納容器の中に入っている気体がですね、外に出るということはなく、このラプチャーディスクというものがですね、破裂するというか、破る圧力毎ですね、格納容器が圧力上がった時にはですね、自動的に格納容器のベントができるという感じの準備をしているという形でございます。記者:ということは、建屋の中にもう作業員が入っているということでいいですか。建屋の中に作業員が入っているというふうに考えております。10:08:2217秒間記録なし10:08:39武井部長:...につきましては、今申しましたラプチャーディスクというやつがですね、破れませんと出ませんので、その圧力には格納容器達しておりませんので、その圧力まで今後例えば水が入らなくなってですね、その圧力まで格納容器の圧力が上がってしまったような場合はですね、このラプチャーディスクというのが破れて、所謂事前の格納容器の中のベントができるということの準備を、手筈を整えているという形かというふうに考えております。それからラプチャーディスクの大体破れる圧力でございますけれども、5気圧くらいか。武井部長:ゲージで4キロでしょ。武井部長:ゲージで4キロでございますので、大体一般ではいう圧力といたしましては5気圧くらいという形になります。私も情報、色んな情報がないなかで今ご説明しておりますんで、みなさんに十分なご説明ができたかどうか不安でございますけれども。記者:第二原発については、電源が通ってるんだと思うんですけれども、そういうの作業って人手でやらない。武井部長:第二原発につきましては電源は1ライン生きております。バルブのラインは死んでるのかな。:バルブを操作するIAが。