°Cの使用環境温度に耐える、新Fシリーズが登場。今まで設置できなかった場所にも置くことが可能になりました。ない工場や施設に、冷蔵倉庫に、安心の電源環境を広げます。インバータを介して交流電源を給電しているため、入力電圧の変動に影響を受けず、出力電圧は常に安定しています。停電発生時も無瞬断出力です。そのため、工場のような電源電圧の変動の激しい場所や、出力電圧の安定性が求められる機器の保護に最適です。広範囲な温度に対応し、空調設備の整っていない施設や工場、低温倉庫、ネットワーク化の進展に伴い有線/無線の無人中継施設等に設置可能です。長寿命バッテリと長寿命ファンを採用バッテリの交換時期が他シリーズの約2倍になりました。長寿命ファンも採用し、一般的な室内で使用するとメンテナンスコストや管理負担の大幅低減を実現します。充実したネットワーク監視機能オプションのネットワークボードと監視ソフトにより、充実したリモート監視機能をご提供します。優れたメンテナンス性バッテリユニットホットスワップ化により、給電しながらバッテリユニット交換が可能です。保守交換作業のコストが低減します。故障、メンテナンスバイパス機能搭載により、主回路故障時でも出力を維持します。入出力電圧は出荷時に設定しますのでご指定ください。入力と出力は同じ電圧に設定されます。バッテリトリクル充電時。入力保護は入力ブレーカで行います。接続機器の起動時の突入電流はピーク電源以下にしてください。入力保護用プロテクタが作動する場合があります。周囲温度-10°C〜25°C時の期待寿命です。バッテリの寿命は使用環境や放電回数によって変化しますのでご注意ください。停電保持時間はバッテリの使用状況によって変化します。別売りの通信ボードが必要です。発電機を併用する場合は、事前にお問い合わせください。トランス等の誘導負荷を接続さえる場合は、事前にお問い合わせください。文章、画像の許可のない転載を禁止します。