具体的にどのような装備で放水を行われたのでしょうか。短時間に入れ変わりなのでしょうか、消防車何台とか、そういった放水の具体的な中身は分かりますでしょうか西山審議官:ちょっとそこのところはわかりませんね、ヘリはヘリで、それから、機動隊は高圧放水車ですね、よく機動隊が使うやつ。それから私もテレビで見る限りは自衛隊のものは赤い、四角いといいますか、ちょっと細長めの四角の放水車だったと思いますけども。広報班:機動隊の方が高圧の放水車1台を使っておりまして、自衛隊の方が消防車を5台使っていると聞いております。記者:装備というのはどのような装備。装備というのは例えば、その、なんというか、どのような防護をして、放水にあたったのかということを。西山審議官:ちょっとわかりませんので、それは聞いてみたいと思います。記者:ヘリの散水なんですけども、映像とか見られていると思うんですが、どのくらい入ったと見てらっしゃるのかというのと、それによって、モニタリングが変化しなかったとかそういうことを見て、どういう効果があったのか西山審議官:まず、いずれにしても、もう少しこの結果をよくみてみないと、評価を下すのははやいと思います。それからあとのことについては我々防衛当局の発表されたところを見ているところでありますけども。みなさんのご覧なのかもしれないですけども、統合幕僚長が言っておられるのが、ヘリの水投下についてはあくまでも、応急的なものだと思っている。基本的には現状を踏まえて今やるべきだということで今、判断して実施をした、というようなコメントをされているということでありまして。私としてはここで付け加えることはありません。記者:電源の復旧でお話ししたいんですけども、先ほど作業を開始して10時間から15時間かかると仰っておりましたけれども、それはいつから10時間ですか、もう作業を始めて今からはやければ10時間ですか、ということと、あ、じゃあそのことでお伺いします。西山審議官:私の理解では、敷地まで東電、原子力線から引き込んできた上で、それをプラントまでつなげるのに、引き込んできた時点からプラントまで繋げるのにそのくらいの時間がかかるということだと理解しております。記者:まだ引き込みは終わっていない?西山審議官:まだ終わっていないです。記者:続いて、引き込んだあとに色々その付近に繋いで動かすと思いますけども、例えばその海水ポンプとか、重要な機器は動くというのは確認されているのでしょうか。西山審議官:それは確認されていないです。記者:その作業は並行して進められるのですか西山審議官:それは、かなり時間のかかる作業だとは直感的に思いますので、並行して行くということではないんじゃないかという風に思います。記者:つまり、それは10時間から15時間かかって、それからまた海水ポンプに繋いで、実際に動かすにはもう少し時間がかかる。西山審議官:そうですね、だからそれは今あるポンプ自身を直してつなぐというのは相当時間がかかるでしょうから、仮設のポンプを持って来るということを含めて検討しているという風に聞いていますけども、その上でどうするかですね。記者:資料の一枚目に5時半って書いてあるんですけども、この時間はケーブルを設置した時間っていうことですか。引き込んでいないというのはまた別の作業でやっていないということですか西山審議官:確認、今聞いたところでは、東北電力の送電線からするじでんケーブルを敷設するところまでは17時30分までに終わっていたということでした。この2号機の接続についてはそのあと、になるということであります。放水の作業後になるということです。記者:確認ですが、3号機のですね、プールの容量というのをもう一度確認したい。200トンでよろしかったでしょうか。放水って書いてありますけども、体積を知りたいんですが、あるいは水にすると何トン?。西山審議官:使用済燃料プールの体積ですね。それをちょっと調べてもらおうかな。記者:先ほどの質問の確認なんですが、サイトまではケーブルが引かれているということで。西山審議官:はい、そうですね。私の説明が十分じゃなかったです。記者:で、放水作業がおわっているので、2号機までの工事が始まっているのかもしれない、という現状。西山審議官:工事は明日開始だそうでございます記者:ケーブルを敷地内に持って来て接続をして、いろんなものが動くか動かないかの確認をしていくの作業、おおまかにいうとそういう作業になっていますか。西山審議官:はい、私はそういう風に理解しております。記者:で、10時間から15時間っていうのは敷き終わってから10時間から15時間。記者:じゃあ、明日からはじまる作業っていうのは、10時間から15時間かかりますよっていう認識でいいんですか。西山審議官:そういうことだと思います。記者:じゃあ明日中に電源を繋ぐことができるという認識でございますか。西山審議官:そうですね、ただ線量の関係だとかで若干仕事を妨げる要因が発生すると事情は変わるかもしれませんけども。言う前提でもってそういえばそうだと思います。記者:じゃあ、みながらだけど、早ければ明日中という認識でございますか。西山審議官:そうだと私は理解しております。記者:すみません、今の続きで、その作業が終わったあと、何をまず動かす、もしくは動かしたい。それによってどういう効果を生みたいというところまでちょっと教えて頂きたいです西山審議官:まず、一番大きな目的と言いますか、もっとも成し遂げたいというのはこれだけの苦労をさせられている要因であるシーポンプですね、これが動いていないということであるので、それを動かしたいというのが一番のあれですけども。これ自身はポンプが電気が来ていないということだけじゃなくて他の要因で痛んでいるということが充分あるわけでして。それを回復するには相当時間がかかるでしょうから、この目標は若干時間のかかる目標ってことになるだろうと思うんですね。手近なところでいきますと、昨日もちょっと言及がありましたけれども、電気がつくことであったり、その他の電動によって動ける小さいものから含めて、それが皆使えるようになる、ということであります。これまでも、バッテリーでやれるところはやっていたと思いますけども、それにはやはり、キャパシティーの限度がありますでしょうから、あったですから、それが制約なく使えるようになるということが非常に良いことだと思いますね。それ以外には様々な弁だとか、開閉する弁ですね、弁だとか、ポンプだとか、そういうものが電動で動くものがありますので、そういうものが動くようになれば、もっと今は海水から、海から直接原子炉のなかに海水を入れて冷やしている状態ですけども、そういう非常にそういうことをせずに、従来型のやり方で、もともと大きな海水ポンプを動かさないにしても、中に動く者を使いながら色々なところで作業ができるようになることがいいことだと私は理解しております。記者:今そこにかかっている人員とかリソースを緊急に振り向けなきゃいけないところに割けるとか、そう言うことなんでしょうか。すると、もっとも、一人置きに電源が通じた場合に、最もリソースを振り向けたいところ。西山審議官:私の理解では、まずは、今やっている自衛隊や警察のご協力を得てやっている部分、この水で冷やすところを成し遂げるのは人員が沢山いるかどうか、あまり近づけないということもあるでしょうし、そういう他の組織にお願いしているということもありますから、そこはまず第一であることは間違いないですね。それ以外には、外部電源を確保してくるということは、自身は、非常に大きいことなので、この要因を他のことにまわすということは考えにくいという風に私は思います。あと、何か付け加えますか。電源が回復致しますと既設の設備、海水ポンプは海水が被っていて使えない状態でございますので、これは修理しないといけないんですけども、施設のなかのまだ使えるポンプ、配管とかあると思いますので。それらがまず動けば、既設の設備を津空けるということになりますので。あとは、施設のなかには純粋のタンクもございますから。そちらのタンクからメイキャップすることが可能かもしれませんし、そこは点検をして、使えることであれば、使えるものは使っていくということになるかと思います。リソースということでございますけれども、3号機の使用済燃料プールは天井がありませんでしたから、乱暴ですけれども放水という形で可能です。電源が回復して、なかの配管やポンプが使えるようになりますと、今のその既設の設備を使ってプールの給水することが可能になるかもしれませんので、取り急ぎ放水することも、一方でやりつつ、電源を回復させて既設の設備を使ってプール水を補給することが可能になればですね、そちらの方法でも対策できることになりますので。できる対策は全部やっていくということになろうかと思います。記者:読売新聞のヒダと申します。二件お伺いしたいんでけども、西山さん、午前中にですね、うまく行けば、今日の午後に外部からの送電線からの電源確保が可能かもしれないと仰っているんですけども、今の話しを聞くと、持ってきてもまだ10時間かかる、15時間かかる、全然時間かかるんですね。してこれ、こんな楽観的なのか、っていうのと。ひとつはですね、2号機は電源車を繋げてもダメだったということをかつて言ってたんですね。今それを外部電源を繋ごとしているわけで、その電源車を繋ぐことが難しくてですね、外部電源なら可能なんでしょうか。その二点をお願いします。西山審議官:私が申し上げたのは、確かに、中の繋ぎ込みまでどのくらい時間がかかるっていうのは、必ずしもしっかり説明しなかったっていうのは間違いないんで。そこは誤解を招いたかもしれませんけども、敷地まで持ってくるところについては、今日中に出きるんじゃないかっていうのは申し上げたつもりでした。それから、電源車の話ですか。大村:発電所のなかの電気設備に電源車、車の中から電気を供給するっていうのは規格外のこと、繋ぎ込みのケーブルが、規格外のものを使ってみたら、たまたまうまくいったケース、やっぱりダメだった、そういうことだと思います。今送電線の方から引き込んできて、既存の電気設備に接続するっていうのは、もともとの設備を使って、専用の設備を使って接続する、ということになりますので、接続自体はまったく問題ないと思います。自動車から電源ケーブルを引き込んできて、発電所の電気設備に接続する、規格外のものを繋げなきゃいけなかった、繋がらなかった、っていう事情があったかと思いますけども。今度は送電線から持ってきたやつで、その専用のやつに繋ぐ、これもぴったり合うものに繋ぐということなのでそういう心配はないというふうに思っております。記者:そうすると前回はですね、かなりこの、難しいところを挑戦していたと。いうようなご説明は無かったんですけども、規格外のものを無理矢理繋ごうとしていた、合えばいいな、っていうそういうことだったんですね。大村:送電線が切れているところを復旧して、ということができればですね、そちらの方でやるんですけども。一刻もはやく電気の回復を図りたいということで、自動車、電源車を持ち込むということが一番手っ取り早い方法なので、それはそれとしてやることで、当初からやれることはやる。はやい電源車、それをトライしていたということだと思います。それはそれとしてやりつつ、一方で、送電線からの引き込むところで送電線が切れていたりといったところについては、早々に復旧して迂回ルートをまわしたりとか、いろんな工夫をして、ようやく発電所の側まで持って来れておりますので、あとは繋ぎ込んで、うまく発電所のなかの設備の電源に繋ぎ込みたいというところまで来た、ということでございます。記者:繋ぎ込みなんですけれども、プラント側の接続部分に異常がみられるというお話、ちらっと聞いたことがあるんですけども、特にそういったことはないという認識でよろしいでしょうか。大村:特に事業所からそうい風には聞いていないです。記者:すみません、確認なのですが、放水作業が20時過ぎに終わっていて、その後計測データは入ってきていないのですね。西山審議官:モニタリング?記者:そうです。青木審査官:今日のデータがですね、最終が18時40分ということでですね。用意したら少し入ったもんですから、その後のデータはですね、この間もですね、こちら側に届いているという風に思います。青木審査官:ええ、こちらに届いていると思います。記者:今確認できますか。青木審査官:あ、そこの部分のところですね。はい、ちょっと確認させてください。西山審議官:ちょっとひとつ、さっき調べるように約束しましたことで。3号炉の使用済燃料プールの要領ですね。使用済燃料プールの3号炉の、3号機の使用済燃料プールの要領ですけれども。9.9メートルかける12.2メートル。かける11.3メートル、は1365立方メートル。水であれば、1365トンということです。記者:今、外部電源の話ですけれどもこれまで難航、今に至るまでできなかった原因っていうのはその後わかりましたか、その、瓦礫の撤去とか色々あるかもしれないという話を確か午前中伺った様ですが。これをできれば一番速くて効果的なわけですよね。ここまで遅れるに至ったかというのはその後判明したかという意味ですが。西山審議官:すみません、そのところはまだ、そういう風には質問発していなかったと思いますので、また、今度チェックしておきます。記者:プラントパラメーター17時現在のをみるとですね、注水状況のところ、これ色がちょっとなかったパラメーター、あとは私の間違いか知らないんですけども、圧力が0.35メガパスカルとかですね、あるいはその2号機をみると、410リットルパーアワーとか。いうのは隠れて復活したのですか?前からありましたっけ。そのまえの12時現在はあるんですけど、そのまえの午前4時とかは無いんですよ。これは一体復活した理由とこれなにを意味しているのかを簡単に説明していただけるとありがたいです。青木審査官:1号機から3号機につきましては、消防車を繋げて海水を注入しておるわけですけれども、流量計をそのホースにポンプ車から設備の中に入れられるその流量計をつけてありまして、それで流量が読めるようになっているようです。これでもって間違いなく注水がなされているなっていうのは確認はされるんですけど、これまで線量が高いので定期的に巡回してちゃんと注水されているということを確認されておったんですけれども、これまで報告を受けていたのはちゃんと注水されていましたということのご報告は頂いておりましたけれど、数字で頂けるようになりましたので、それが数字でこういう形で入るようになったということでございます。以前のやつには、単に海水注入中としか書いてなかったんですけれど、最近はこうやって数字までは行ってご連絡を頂けるようになったということでございます。記者:入れる側の数字ですね。青木審査官:そうです。記者:入ってる側の数字じゃなくて。青木審査官:入れている海水の量ですね。記者:受けてる側じゃなくて入れてる側ですよね。青木審査官:入れてる側です。大村:18時40分が今の資料の最後ですけれども、それ以降の10分ごとのデータが手元にありますので、申し上げます。記者:ゆっくりお願いします。18時50分、3638、19時00、3630、それから19時10分、3626、19時20分、3623、19時50分、3599、20時、3601、20時10分、3586ということで、数字的にはあまり大きな変動はないということでございます。記者:多少下がっているようにも見えますが、これは有意な差ではないということですか。大村:そこはそうですね、ちょっとグラフでも書いてみないとわからないかもしれませんが、あまり大きな変動ではないようだと、というのは途中で少し上がったりもしてますので。記者:そうしますと、すみません。相変わらず評価としてはまだ下せないということですね、今回の数字は。記者:すみません、外部電源はなんで2号機に接続するのかということをもう少し詳しく知りたいのと、先ほどの3号機のプールの容量でこれ高さはどこになる、どの部分になるのかということと、あとすみません、数字の確認と一緒なんですけれども、冒頭で上空の数値をもう一回言って頂きたいんですけれど。西山審議官:まず上空の数値ですけれども、1号機から4号機の真上ということです。300フィートのところでは87.7、87.7ミリシーベルト毎時パーアワー。1000フィートのところでは、4.13、4.13ミリシーベルトパーアワー毎時であります。それから100フィートのところでの昨日の測った値につきましては約250ミリシーベルトというふうに聞いております。記者:全部昨日ですか。記者:100フィートの、であとの二つは。西山審議官:今日です。