記者会見テキスト(2011年3月19日17時35分から37分間)司会:それではお待たせいたしました。ただいまより記者会見の方始めさせて頂きます。西山審議官:どうもお待たせしました。それではその後の進展とか、いくつかご質問頂いている点についてお話申し上げたいと思います。放水の状況ですけれども、これはもうだいぶ報道も出ておりますけれど、3号機につきましては東京の消防庁のハイパーレスキュー隊などによる放水が本日の14時10分から行われて、バッテリーの交換なども含めて、7時間、今日から明日にかけての午前0時まで続くというふうに聞いています。このスケジュールについては少し動くところがあるかと思います。それから4号機につきましては基本的には自衛隊が担当されるということですけれども、実際にどういうタイミングでやるかということについてはまだこれから別途検討されるというふうに伺っております。それから次に電源の系統ですけれども、まず1,2号機の方ですね、(図を指しながら)このいつも説明している、東電の原子力線から引き込んでいくところですけれども、これについては所内、発電所まで、プラントまでの受電が完了して、今放水が行われるので、その関係で水などがかからないように今一度シールドしてというか、塩水がかからないような形にしているということでありまして、これから一つ一つのですね、電気を通じた後のいくつかのところ、例えば最初に電気が入ってそこから発電所に回っていくような、所謂パワーセンターと言われるような場所とか、あるいはパワーセンターのような場所についての絶縁の状況、それからポンプとかバルブなどが正常に動くかどうか、これを確認していくということであります。確認の仕方は一気に電気を通すよりもテスターというような微弱な電流を流してみて、それによって電気が通ずるかどうかを見るものとか、あるいは手で回してみてどう動くか確認するとかそういったことだと聞いております。作業の優先順位として今考えておりますのは、まずはパワーセンターの受電のところをしっかり確認するということと、それから計測系ですね、計測系の、何が起こっているかということについて目となる、人間の目のような働きをする様々な即敵機の類をしっかり回復させるということ、それから中央制御室の照明を整えるということ、さらには炉心の冷却、残留熱の除去系といわれるものですね。炉心は今海水は入っているわけで、そういう意味で一応安定した形にはなっておりますけど、これは本来の炉心冷却系に戻すということであります。それから5番目に使用済み燃料プールの冷却作業ということであります。これについて今からしっかり計画を練りまして順次先ほど申し上げた確認行為をしたうえで今のような優先順位のもとで作業を進めていくというふうに聞いております。今のは、そうですね、ということであります。それから5号機6号機については全体としては3月20日を目途に、5号機6号機こちらですね、3月20日を目途に工事を行っていますけれども明日ですね、目途に工事を行っております。一つはさっきちょっと私が間違って申し上げたかもしれないんですけれども、この6号機の方の、元々一つの非常用ディーゼル発電機が生きていたわけで、これまでそれによって6号機と5号機は冷却作用も少し力は弱かったけれども、行ってきたわけです。今日になって6号機の方のポンプがもう一つ海水のポンプが回復したので、それによって水冷の、今まで動いていた空冷のディーゼルエンジン、ディーゼル発電機以外に水冷の発電機も動かすことができるようになったということがございました。一つ訂正しておきたいのは、水冷の発電機を動かすためのポンプは新しく仮設として導入したものであると、今あるものを修繕して、すでに設置されたものを修繕して動かしたのではなくて、仮設的にあとから、地震のあとから取り付けたものであるということでございました。それから3,4号機については引き続き今まで説明申し上げたような作業で3月20日を目途に電気をつなげていくということであります。それからあとは、その関係では仮設の海水ポンプについては、20台確保してあるということを前申し上げてましたけれども、本日19日の昼の12時現在ではこれが36台になっているというふうに聞いております。大体のカバレッジとするモニタリング結果をご紹介して、浪江町とか飯館村について少し高い数値が出ているということを報告いたしました。その時にその数値がどのくらいの意味を持つのかということ、それからそこにおられる方々の避難の状況についてご質問がありまして、そこでちょっと答えが不十分だったと思いますので、それについて少し説明したいと思います。それらの中で、140マイクロシーベルトという値が浪江町で出ております。この値の解釈ですけれども、直ちに問題となる値ではないです。長期間その中にずっといるというレベルの値でもないというふうに考えています。これは仮に一日そこにいたらということで、掛け算をいたしますと3360マイクロシーベルトというふうになるわけでして、これは一年間に日本人が受けている医療関係の被曝の数値の合計を少し上回るくらいのレベルになります。いう意味で一時的には浴びても別に問題になる値ではありませんけれども、長期間そういうものを浴びるような値ではないということであります。ちなみに放射線の影響による急性の身体への障害の例を説明いたしますと、まず10万マイクロシーベルト以下、今の浪江町のやつは3360でしたけれども、10万マイクロシーベルト以下であれば、臨床症状は確認されておりません。症状が出たのは確認されていないということです。逆に高い方のレベルでいくと、100万マイクロシーベルトになると、10%くらいの方が吐き気をもよおすと。それから300万マイクロシーベルトになりますと、脱毛の症状が起きると。例をあげますとそのくらいの値を浴びると今のような症状があるということを参考までに申しますけれども、浪江町のケースはそれにははるかに及ばない、当然のことながら、値なわけです。浪江町の、及び飯館村の避難の状況ですけれども、浪江町は人口は2万661名で、災害対策本部が二本松市にあるということです。それで浪江町においては川俣町と二本松市などに避難済みであります。一部の方が屋内の退避区域ということで残っておられる可能性がございます。この両者はいずれも川俣町、二本松市という今避難されているところは当然のことながら、当然とは言えないかもしれませんけれども、30キロ圏外でございます。飯館村につきましては、人口6189名で、今災害対策本部を飯館村役場に置いておられると聞いています。自主避難を国に支援してもらいたいというふうに福島県からご要請があった人数は最大2000人程度でありました。この村が把握しておられる最大2000人につきまして、19日本日から3日間で栃木県鹿沼市などに移送するという予定だと聞いております。第一陣は316名ということで、本日の午後から移送を開始されるということでございます。話が前後いたしますが、時々ご質問を受ける東京電力の現在の発電所の中のですね、作業要員の、作業しておられる方の数をちょっと聞きましたので、それも報告しておきたいんですけれども。東京電力自身の社員の方が、大体出入りが色々ありますけれども、約500名前後ということでございます。それから協力企業の方が100名内外ということでありまして、この人数というのは緊急時対策室という放射線に対して防護された地域の中には700名の居住スペースがあるということで、それに大体沿った形で、範囲内で従業員を投入されているということであります。いう方々への後方支援といたしましては、ルートは小名浜の港からJヴィレッジを経由して発電所に色々なものを運び込むということで、輸送の方法はトラックによるピストン輸送ということでございます。私から今の報告は以上です。司会:それでは質問のある方は挙手の方をお願いします。記者:朝日新聞のフクシマと申します。電気のですね、復旧の手順の話なんですけれども、先ほどパワーセンターの受電からですね、冷却の話までご説明頂きましたけれども、ちょっと細かい話で計測系の測定器の話がありましたけれども、具体的にどういう測定器を復活させるのかといことが一点と、それから中央制御室の照明があってあと炉心の冷却というお話でしたけれども、この炉心の冷却について言いますと残留熱の除去系以外にですね、例えばホウ酸のですね、注入だとか、制御棒の駆動系だとかですね、その辺の系も使って例えば水を注入していくとかですね、その辺のこうもう少し細かい手順と言いますかですね、前後はあるかもしれませんけれども、流れがもしわかりましたら、細かいところですけれども教えて頂ければと思います。西山審議官:まず計測系のことですけれども、これは私の理解しているところでは、色々なものの中の水位であるとか圧力であるとか、それから放射線のレベルであるとかそういったものを把握することが主要なポイントだろうと考えています、それからいくつかある選択肢の中では当然メイン使える系統が使えないときには本来目的とする系統が使えないときには他の選択肢も探すというのは当然やられることになると理解しております。二番目のご質問ちょっと。記者:先ほどおっしゃったのは残留熱除去系を一つ挙げられましたけど、それ以外にもそういう冷却水を注入するルートとかですね、そういったものなんかも使って冷温停止に持っていくのかというようなちょっと細かいところなんですけれども、その辺は。西山審議官:私はそういうふうに、そうなると理解しています。色んな手段を使って今海水を入れちゃってるところなんですけれども、これを変えていけるようなシステムを作るということだと思います。他のホウ酸だとか制御棒の駆動系だとかを使って循環、水を回していくというイメージでしょうか。西山審議官:はい、そうでございます。記者:それに関連してなんですけれども、今の消防ポンプを使って消化系を使って注入してますけれども、これはどっかの段階で本来の形に戻すということになるとこれは消防の方はお役御免と言いますか、一旦切り離すような感じになるんでしょうか。それとも並行していくんでしょうか。西山審議官:実際の展開がどうなるかというのは今の代替的な、代わりのですね、システムがどの程度うまく機能するかということにもよるかと思いますけれども、ちゃんといけば、今のは異常な姿になっているわけですから、お役御免に然るべきだと思います。ありがとうございました。司会:では次壁際男性の方。記者:毎日新聞のヤマダと言います。防衛省がですね、外から上空からの観測で建屋の外壁が100度以下に下がっているという数値を出しているんですけれども、これについての詳細と、どのようにこれを見てらっしゃるのかについてお聞きしたいです。西山審議官:防衛省は色々そういうかなり遠くから熱を感知することができる非常に先端的なシステムを持っておられるということで、その技術を駆使してそういった調査をして頂いているということだと思います。それによって温度が下がっているということであれば、非常に今回のオペレーションの成果として期待できるんじゃないかと思っています。記者:今、であればということだったんですけれども、数字とかその報告っていうのは受けてないんですか。西山審議官:私は、すみません、まだ見ておりません。司会:次ご質問の方いらっしゃいますか。記者:時事通信のタニガワと申しますが、3ページ目に2号機の関係で本日の終了と書いてありますが、これは要するに外部電源が1,2号機にケーブルで接続されて終わったということなのか、つまり簡単な言葉で言えば電源は復旧され、1,2号機の電源っていうのは復旧されたと考えていいんでしょうか。西山審議官:はい、復旧されたと。受電までは、1,2号機のところに電気が来るところまでは確認したということです。繋がることまで確認したと聞いております。これから先は1,2号機の中で、とくに2号機が優先と理解していますけれども、ちゃんと繋がるかどうかを一歩一歩確認していって、確認したところを電気を通していくというふうになるという理解です。