求人ブログサイトマップお問い合わせ2018/02/13呼水槽ボールタップ交換工事(村上市|事務所・倉庫)昨日から心配していた天候状況、5時に起床して我が家の駐車場の除雪作業を実施しました。新潟市内は消雪パイプが未設置であることや雪捨用の側溝が無いので大雪が降ると除雪をしたくても捨て場が無いという状況が発生します。弊社のハイエースはこの雪の状況に覆面レスラーのような表情です。雪の影響や気温の低下により消防設備の不具合が発生しています。村上市のお客様より、消火栓の警報が止まらないという報告を受けお伺いしたところ、呼水槽のボールタップの不具合が見つかりました。ボールタップの給水不良は、鉄製の給水管の経年劣化で錆び付き、その錆がボールタップ内のストレーナーを詰めて給水が悪くなる故障とボールタップ内にある止水弁が経年劣化で役目を果たせなくなり、いつまでも水が止まらなくなるという2種類の故障が殆どのケースです。今回の故障は止水弁が故障して水が漏れている状況でした。わずかな漏れですが常に漏れていると水道料金にも影響が出てきますので漏れを発見した際には早目の交換が必要です。新品に交換後は水漏れもピタリと止まり給水にも問題はありませんでした。早めに交換出来て良かったです。・設計・施工のご相談も賜っております。Tel.025-284-8640消防設備点検用ホームページもございます。防災に関する事を中心に新聞を書いております。お客様のご要望や最近の関心事などもメール等を頂いたご質問やご感想などにもお応えしております。※飛びリンクとなっております。・PDFでもPNGでもご覧になれます。ブログも更新しております。防災に関するお客様からの要望や質問を迅速に記事に綴って参ります。