エコパワー】−主な特徴−株式会社エプセルはチャレンジ25に参加しております。トランス(特許)自体が電流変動に対して平均化する特性を持っているため、安定した電源を供給して省エネを行います。バランス効果によって電流・電圧を平均化して供給するため、4〜5v降下時においては自動切換装置を必要としません。主部品がトランスで余分な部品を使用していないため故障の心配がありません。急激な負荷変動や各負荷の起動時に発生する起動電流を半減させるため、コンピューター及びOA機器を長持ちさせます。電流バランスを取り、片負荷によるトリップを防止するためブレーカーの容量が20〜30%アップします。最大の欠点である、片負荷時の電圧降下を最小限に押さえ、バランス効果により、電圧が安定、電流が平均化するため、電力供給会社に対してもメリットのある商品です。落雷の衝撃のカット機能を装備し、またノイズカット機能も装備できますので(オプション)、IT時代の安定化電源装置として大切な機器をお守りします。バランス効果と一般トランスの電圧降下の関係を確認するため、T相にだけ0.5kw〜4.0kwまで片負荷をかけた電圧特性です。バランス効果の場合は、R相T相の電圧差が約2Vになります。(2次側電圧は1次側電圧降下に比例した電圧降下となります。)仮にR相70A、T相40Aの電流が流れている場合、一般のトランスには30Aのアンバランスが生じ、片負荷の状態になります。バランス効果の場合は約2V以下の電圧降下で止まります。バランス効果と一般トランスの電流の関係を確認するため、T相にだけ0.5kw〜4.0kwまで片負荷をかけた電流特性です。バランス効果の場合は、一次電流T相は23A、R相は15A、N相9Aと3相に電流が分散されていることが確認出来ます。どのような条件下においてもR相、N相、T相に分散して電流を流すため、無理が無く線路のロス(銅損分)を防ぎ電圧降下防止にも大きく貢献します。バランス効果を測定したものです。(この測定図は上から下に時間軸が流れます)図中の右側の縦に並んでいる数字は、CH3の測定値でT相側の電圧値です。左側の縦に並んでいる数字は、CH1の測定値でR相側の電圧値です。真ん中の数字は関係ありません。バランス効果がはっきりわかるように、R相側を106V、T相側を100Vの片負荷の状態にして行いました。(6Vの差)始めはR相106.0V・T相100.5Vを記録しており、8回目の記録までそれに近い値を示しております。スイッチを入れたところ、9回目の記録は、R相103.7V・T相102.8Vとなり、10回目以降もそれに近い値を示しました。有りにすると、R相T相の片負荷が1Vまで縮まりました。ちなみにR相側電圧値上に記録されている縦線は、図の最上にある目盛りのグラフで、R相T相それぞれの電圧値です。「エコパワースイッチオン」のところで、それまで離れていたR相T相の電圧値が、一気に狭まっているのがわかると思います。