2017年11月16日DALIの使いにくさのひとつにアドレスが64までしかないところがあります。BUS電源やゲートウェイなどをもう一組追加で用意する必要があります。最近納入した物件で、事前にひとつの器具にDALIアドレスが2つあったことを確認しなかった為、ドタバタしたケースを紹介します。今回設置した器具はスクエアタイプのLEDのベースライトで、LEDモジュールが3つ利用されているタイプ。共通のベースに別売りのLEDユニットを組み合わせることで色温度や全光束のラインナップが揃っています。消費電力は84W〜104W。調色やフルカラータイプの器具であれば複数のアドレスが必要になる意識があったのですが、単色のベースライトだったのでそこを注意することをすっかり忘れていました。アドレス設定がうまくいかない?照明器具の設置と信号線の配線が終わり、いざ、アドレス設定を行う際に異変がおきました。症状としては設置した器具にアドレスがふられないのと、真ん中のLEDモジュールやサイドのモジュールだけが点灯する照明器具があったことでした。自分の中では単色の器具なので、センターやサイドだけ点灯するのは器具の不具合と思ったのと、アドレスがうまく設定できないのは、DALI信号線の配線に不具合があると考えました。それぞれの問題を明確にするために、DALI信号線で分岐しているところを外し信号線で接続された器具を少なくし下記のプロセスで検証を行いました。Level(全点灯)とOff(消灯)のコマンドを送ります。これで動作すればDALI配線がショートなどにより不具合が発生しているのか、DALIネットワーク自体は正常だけど個々の器具で不具合が起こっているかが確認できます。DALIアドレスの設定DALIアドレスが正常であるということが確認できたら、アドレッシングを行い正常に動作する器具とそうでない器具を確認します。正常にDALIアドレスの設定ができた器具には、どこの器具なのかをひと目でわかるように名前を設定します。Configrator上)。以上のように3つのプロセスで検証、正常なものは器具名称を設定することで、ようやく状況がわかりました。1つの器具に2つのアドレスがあった結果的に、LEDモジュールのセンターだけ点灯したりサイドだけ点灯したりするのは一部の器具だけではなく、正常に点灯する器具は全て同じように動作することがわかりました。本器具は2台のDALI対応LED電源で構成されています本器具をDALI制御するためには2つのアドレスを割り当てる必要がありますと記載されていました。まとめ今回の現場は元々DALIアドレスの割当に余裕があったのでそのまま導入ができましたが、もっと多くのDALI器具を設置する現場でアドレスに余裕がなかったら、必要な機器も増えて設計も変える必要になるので肝を冷やしました。今後は照明器具が単色だからDALIアドレスが1つであると決めつけることなく、しっかりと使用する器具ごとに必要とするアドレスを仕様図にて確認することにします。隆拓DALIやKNX導入のコンサルティング・コンフィグレーション・機器の販売、AI-IoTを組み合わせたシステムの提案を行っています。デジタルライト(Digital-light.jp)。