葛西Tweetおはようございます。今日は曇ってますが朝方雨が降ったみたいですね。昨日天気予報で知っていたのに洗濯物をしまい忘れていました...まあ洗濯物はそんなに濡れていなかったので大丈夫ですけど座布団も干していたんですよね。それがまあ濡れてました。何日か干さなければならなくなりましたね。これはやっちまったですよ。本当であれば今日あたり乾いていそうだったのに...まあ仕方ありません。会所のつまり修理のご依頼をお受けしました。キッチンのつまりの原因と改善方法ご依頼内容ですが排水がつまってキッチンと洗面が逆流してくるので直してほしいとのことでした。現場を確認するとコンクリートの会所の中で水が溢れていました。お客様にお話をお伺いすると何度も業者にお願いしていてその度に高圧洗浄してもらっているとのことでした。半年に一回くらいのペースで業者に依頼しているみたいなのですがそんなにつまるってなにかおかしいですよね?ということでお客様に会所つまりの作業内容を説明してつまり解消作業と調査をすることにしました。作業内容つまりはトーラー(ワイヤー)を入れて簡単に抜けたのですが問題はそのあとの調査にありました。屋内の排水を一通り流したりしてちゃんと排水されているのかを確認しました。すると2つのことがわかりました。1つ目は排水経路がおかしいことです。言葉で説明するのはかなり難しいのですが枡と枡の間の排水管に継ぎ手が使われていたのです。これはしてはいけなかったはずです。2つ目は排水の勾配がちゃんととれていないことです。排水の流れがかなりゆっくりで水が溜まっている箇所もあり、ちゃんと勾配がとれていないのでつまりやすい状態になっていました。あとは枡の中が割れていたり防臭枡が変だったりと工事した業者がかなり不真面目なのだとわかりました。そこでお客様にこのままだとまた業者に依頼することになるのでどこかのタイミングで工事をした方がいいことをお伝えしました。工事となると金額もはるので一度考えられたらいいと思いますが、このままでは修理代だけですごい金額になってしまいます。なる前に工事した方が最終的には安くなるので早めに工事した方がいいとお伝えしました。ちなみに会所のつまり解消作業は10分ほどで終わりました。作業後お客様に半年に一回の高圧洗浄を何回くらいしたのかお伺いしてみました。なんと今回で4回目だそうです。ひええええ!こんだけ何回も高圧洗浄してたら、早めに工事したほうが安いですよきっと。帰り際に是非早いタイミングで工事するようにお伝えはしましたが、伝わりましたかね?まあうちじゃなくていいので、どこでもいいのでどこかの工事店に依頼しててほしいですね。無事に直りましたがほんと手抜き工事はよくないですよね。どの業者が良い業者なのかなんてわからないのでこれは運が必要ですね。悪い業者に当たってしまったんでしょうね。西宮市の屋外排水つまり修理ならキッチンのつまりの料金表それではまた更新しますね。葛西レオンメンテナンス代表の葛西です。水回りのトラブルに役立つ解説を書いています。店長の葛西と申します初めまして!レオンメンテナンスの葛西と申します。水回りの「困った」は是非当社にお任せください!お客様に合わせた対応で修理致します。Reserved.ココをタッチして。