2.00h的防火隔墻。1260kV·A,單臺容量不應大于630kV·A。并應符合本規范第9章的規定。;5.5.8、5.5.13、5.5.15、5.5.17、6.2.2、6.7.4A、7.3.1、7.3.5(2、3、4)、8.2.1、8.3.4、8.4.1、10.1.5、10.3.2、11.0.4、11.0.7(2、3、4)條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。!積分規則詳見:積分規則。應設防護雨棚,且宜超過首級踏步0.50m以上。