暖房ボイラーと暖房ボイラーまわり・不凍液入替えまで一新しました。いうことでしたが、現場へお伺いして調査を進めて、そもそもボイラーまわりを一新する必要性があるのでは?と考えました。配管が混んでいて、一度全てバラさないといけない。不凍液注入のバルブがない事。将来の不凍液メンテナンスにも非常にやりにい。不凍液を長期間入替えてない。不凍液の全交換が必要。それと、これが一番大事なことですが、ボイラー周りだけでなくヘッダーまわりまでもが、HTVP管(耐熱塩ビ管)配管されていて、年数が経てば漏水することは明白。継手とパイプとの接続は単なる接着剤だけですからね。エンドはただのVP継手。パーツパーツで対処するのも場合によってはいいのですが、暖房システムというのは、1つでも不具合があると全く効かなくなるので、総合的な判断が必要です。暖房ボイラーは取替えるヘッダーまでの配管を取替えて、配管材料を銅管にする(継手は溶接です。暖房管としては標準です。)ボイラーの上にある膨張タンクは、これを期に床下へ収納する。不凍液は全量入れ替える以上のことを提案させて頂きました。これにより、これからT様邸の暖房システムは7年ごとのメンテナンスサイクルで管理することができます。7年目=不凍液全量入替14年目=ボイラーと不凍液入替えこれの繰り返しになります。このサイクルの最大のメリットは、資金面で計画性ができるということ。