それ以降使われても、メーカーからは部品が出ません。何より、火災のリスクが大きくなります。ヘッダーまわりを取替え様子です。新しい暖房ボイラーです。仕上げに入る前に、不凍液を全量入替ます。メーカー純正の不凍液を使います。T様邸の暖房シムテムは密閉式ですので、エアー抜きをできるだけ行います。他のシムテムは勝手にエアーが抜けていっても、不凍液の注入が楽なのですが、密閉式だけは、写真のような加圧ポンプのような圧送式でないと注入できませんので、お客様本人では無理です。あとで、2度手間がないように、エアーが抜けて初期圧力が下がらないように、エアー抜きを丁寧に行います。不凍液(循環水)の初期圧力設定も大事。人間でいえば血圧と同じなので、システムに熱が発生すれば、徐々に圧力が上がってきます。運動後は血圧が高いのとおんなじ。適当に初期圧力かけられません。シムテム自体新しいものでしたら、高め設定でも全然大丈夫。(もちろん、奨励圧力はありますが。今回のような、暖房ボイラーとその周りの配管は新しくても、他の放熱機器(床暖やパネルヒーター等々)は古いままですので、これは経験上の判断で、少し圧力を低めに設定してます。