ポイント接地抵抗計による接地抵抗測定のポイントは次の通りです。被測定接地極Eから10m離れたところに1つ目の補助接地極P(電圧用)を打ち込みます。被測定接地極Eと補助接地極Pのさらに10m離れた一直線上に2つ目の補助接地極Cを打ち込みます。被測定接地極E、補助接地極P、補助接地極Cをそれぞれ接地抵抗計のE、P、C端子に接続します。接地抵抗計の電池容量と地電圧(E-P間の電圧)が正常であることを確認します。アナログ表示式、ディジタル表示式の場合、[測定ボタン]を押すと、接地抵抗値が表示されます。低圧電路における絶縁抵抗とは?漏洩電流との関係についてまとめました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント名前メールアドレスサイト上に表示された文字を入力してください。(特高)の違い2018.07.072018.09.26【電池】SOCとSOHについて2018.05.16分流器・倍率器の原理2017.05.092019.09.25【電線の抵抗】長さ・断面積から計算2018.11.212019.06.06【リップルとは】電源との関係、ノイズとの違い2019.03.22タイトルとURLをコピーしました。