記者会見テキスト(2011年3月26日15時19分から48分間)司会:それではただいまより会見の方はじめさせて頂きます。西山審議官:お待たせしました。私どもから最初にまずタービン建屋に関する水溜りの水抜き作業の関係について今把握しているところを説明申し上げます。タービン建屋には、申し上げた通り、1号機から4号機、5号機、6号機はちょっと別としまして、1号機から4号機までそれぞれタービン建屋にある程度の量の水があるということが確認されております。それで現在までに対応しているのは、1号機は特に対応していると聞いておりまして、1号機につきましてはタービン建屋の地下の1階に仮設の水中ポンプを設置いたしまして、それを1階までくみ上げてその後復水器の、先ほど申し上げました復水器という通常、普通の原子力発電所で普通の状態であれば、出来た蒸気でタービンを回した後、その蒸気を水に戻すそういう大きな水瓶みたいなところがありますけれども、そこに入れているということであります。復水器の上部のマンホールから注入して既設の、すでにある、設置されている、今、本来の目的には先ほど申し上げたように使う、復水器の中に移しておるということでございます。それから2号機及び3号機につきましてもそれぞれの水の量などを見ながらどういうふうに抜いていったらいいかということを今現在検討しているところであります。あとは2号機につきましては淡水への切り替えが10時10分に出来ております。2号機の原子炉に元々塩水を海水を注入しておりましたけど、これを淡水に切り替えるというのが1,3号機は先に出来ておりましたが、2号機についても本日の10時10分に出来上がっております。それでこれからの、今若干水が出ていることによって線量が高くなったりして、少し妨げられておりますけど、やらなきゃいけないことは、持続可能な冷却システムを作り上げるということですね。運営されている時に海水を引き込んできて、その海水を間に一つの系をかませることによって、原子炉の方の沸騰した蒸気になったものを、から熱を交換していくと、そういうやり方をとっているわけですけど、その形で海水を使ったその残留熱除去系というものを確立していくことが一番望ましいわけです。この場合には、タービンのところで作業する必要がありまして、それが今水によって妨げている部分が、妨げられている部分があります。今1号機について申し上げたように、水を抜くことによって、水を抜いた後そこを洗浄して、線量を低く、放射線量を低くしたうえで、そういう作業に入りたいというふうに考えているのが一つのやり方です。それから他の選択肢としてもいくつかありまして、ここで全部を説明することはしませんけれども、例えば原子炉の方の系統で、タービン建屋に仮に入れないような場合には、原子炉の方の系統で先にその冷却系を構成するというやり方もあるというようなことも含めて、原子炉の方は原子炉の方でまた線量が別途高いということもあるかもしれませんから、それがうまくいくかどうかはわかりませんけれども、そういういくつかの代替案を考えながら今臨んでいるところであります。それからそういう代替案が色々あるので、なかなか難しいところですけれども、現地ではその各号機ごとにですね、代替品のポンプでありますとか、それからケーブルといったものについてはどこかすでにあるものがあって、予備品的なものがあればそこから持ってくるし、発注しなきゃいけないものは発注するということで、ある程度の台数、発注なり、現在存在するところから持ってくる行動が行われているということは我々も確認しております。私の方からは現在以上にいたしまして、何かご質問があればお答えいたします。司会:それでは質問の方、挙手のうえよろしくお願いします。壁際の男性の方どうぞ。記者:共同通信のイノクチです。1号機について排水の作業を今しているということなんですけれども、これは排水しているそばから新たに増えているとかですね、新たに供給されているような様子っていうのはあるんでしょうか。西山審議官:今のところそういうふうには聞いておりません。記者:そうすると、排水の終わりの見込みとかっていうのは立つものなんでしょうか。西山審議官:立ってるかもしれませんけれども、今私は具体的には存じません。記者:それから先ほど示して頂きましたRHR以外のですね、経路からその冷却系を確立するということの選択肢、もう少し何か図か何か使って説明して頂けるとわかりやすいんですけれども。細かく教えて頂けれると有難いんですが。西山審議官:ちょっと図は用意してませんし、またあるものを説明申し上げて、それが選択肢でそれはいつ出来るのかっていうふうに突き詰められても、なかなか現地の状況によって変わり得るということを是非ご理解頂きたいと思うんですけれども。いう前提で、例えば一つの例を申しますと、原子炉の冷却材を浄化する、原子炉の冷却材をきれいにする系というのがありまして、それを原子炉の●●冷却系という色んなものを原子炉の中で冷やす系統があって、その二つを組み合わせることによって熱を逃がしていくというようなやり方が、例えばあるというようなことは聞いております。そのほかにも色々なやり方がありますけれども、今まさに線量の状況、それから機器のどこが生きているか、使えるかということも見ながら、まさに臨機応変に作れるところを、作り上げられるところを作っていくということでやっておりますので。記者:そうすると、今どれか一つの系の確立というか、選択肢の作業に着手しているというよりは、どれが出来るのかに向かって各パーツとかですね、配管とかどこが生きているのかっていうのを総点検しているという、そういうような工程をやっているところということなんでしょうか。西山審議官:そうですね。その前提としてまず水をちゃんと抜いて作業が出来るかどうかっていう、まず重大なハードルがあって、そこを超えられるかどうかでまた選択肢が決まってくると。その、申し上げたように、機器が使えるかどうかというまた別のハードルがあってという、そういういくつものハードルをこなしながら、使えるものを何とか探すというそういう段階でございます。記者:ありがとうございました。司会:それでは次ご質問の方。記者:読売新聞のミツイと言いますが、関連するんですけれども、少し前に冷却系で一番優先して進めているのは補給水系という系をまずは動かしてということを聞いたことがあるんですが、この選択肢は今どうなっているのかということと、今言及された残留熱除去系でですけど、これは建屋の方ではなくて、原子炉の中である程度配管が完結しているのではないかということを聞いたことがありますが、建屋の方の作業が必要なのかどうかということを教えてください。西山審議官:まず答えやすい方から先に答えますと、残留熱除去系は確かに原子炉の中に配管としてはありますけれども、ただ電源の方はタービン建屋の方にあって、そこを3号機の場合には手当てしに行ったら、線量が多くなってしまったということですので、そういう意味で、電源をもった残留熱除去系を動かすためにはタービン建屋の方での作業が必要になるということです。それから補給水系については今、これは今動かない状況にあるので、これの代わりを探さなくちゃいけないということになっています。記者:その代わりの中で一番優先される。西山審議官:はい、どうぞ。記者:補給水系が動かないというのは何かモーターかポンプの故障があったからということなのかということと、それが動かなくなって現状では残留熱除去系というのが優先されていると理解していいのかどうか教えてください。西山審議官:すみません。説明不足で申し訳ないです。補給水系は本来の電源を通してやるという使い方については、線量は高くて怪我をされた方も出たというあのことによって、あの事故によって本来の使い方は出来なくなってしまったんだけれども。西山審議官:今私の理解では、補給水系というのは、何だっけ、復水移送ポンプという、昨日事故のあったところから電源をとって動かすことを意味しておりましたけれども、それについては電源のところでの作業が高線量のため出来なくなったので、使えなくなりましたと。それで今やっていることはそこにポンプ車を持っていって、その消防ポンプ車によって補給、これは何系。今これまで海水を入れていた系統を使って給水系というそうですけれども、この系統を使って水を原子炉の方に今送っているということです。それから残留熱除去系はこれはこれでもう少し恒久的な持続可能なシステムとして電気を使った形で回していくものとして、本来あるべきものということで今それについても選択肢の一つとしているということです。