夏は落雷事故が最も多発する季節だという。太陽熱によって地表が熱せられることで上昇した気流によって、「積乱雲」いわゆる「雷雲」が発生する。「雷雲」が出来やすくなるため、特に猛暑といわれる年では頻繁に発生する。過去10年ほどの統計を見ると、平均して1年で50万回ほどの落雷が観測されているが、夏の雷に比べ冬の雷はエネルギーが大きいこともあり、年間を通した注意が必要となる。山梨県で起こった事故の様子をもとにあらためて落雷と向き合ってみたい。落雷があり、停電事故が発生した。代表取締役社長の山本啓仁氏に当時の様子を振り返ってもらった。「その日はお昼くらいからバケツをひっくり返したような豪雨が急に降り始めて、とにかく浸水が激しかった。その直後から停電状態になり、外のキュービクルを確認すると、白い煙が上っていました。自分のところとは思いませんでした」。監視センターから応動要請を受けた技術者の角田はすぐに現場に急行した。その日、角田は悪天候であったため、緊急応動に備え自宅で待機していた。準備の甲斐もあり事故発生から約40分後の15時15分に到着し、すぐに点検業務に入ることができた。部品の取替えを行えば復電は比較的容易な症状であることがわかると、監視センターを通じて協力工事店へ対応を依頼した。)の交換工事を実施する間、工事店とLBSの到着を待った。協力工事店によりLBSが届けられる。部品の取替え作業後、角田はGR(地絡継電器)の点検を済ませ、21時に復電作業が完了した。早々に翌日の臨時休業を決めた山本氏であったが、通常稼動に一定のメドがたったことで安堵の表情を浮かべた。当時を振り返って山本氏は、「いままで聞いたことがないような大きな落雷音に加えて、初めての停電。キュービクルから煙が上っている状態でしたので、そのときは不安でいっぱいでした。角田さんが停電後すぐに駆けつけてくれたことがうれしかった」。【POINT】被害と保証について工事費用7万3500円は日本テクノの電気保証サービスのよって免除された。PCやハードディスクが故障したため、キュービクルとは別に修理費用の方が多くかかってしまいました。従業員にケガが無かったことや、翌日から通常どおり電気が使えるようになったことが幸いでした。工場の外には20年前から避雷針を設置していたのですが、それが万能でないこともわかりましたし、今回は、停電事故のリスクと電気のありがたみを知るよい機会になりました」と山本氏は笑顔で答えてくれた。it年末でもすぐに駆けつけて復旧作業。年末でもすぐに駆けつけて復旧作業。最近の記事おすすめ記事1省エネ成功の秘訣は運用改善と設備改善の相乗効果【スーパーQAさま】2020.02.13生産性向上の秘訣はメリハリ。CLOCK【株式会社中村...2020.01.09「見える化」で業務を把握。ERIAが電気と真剣に向き合うきっかけに【株式会社関西電...2019.12.12目配り・気配りの省エネ。要点を押さえスマートに推進【テクニカル...2019.11.21省エネはコミュニケーション。...2019.10.24省エネとサービスの両立。一歩踏み込む勇気が改善に【岡森書店・TSU...2019.10.10一人ひとりが考えて行動。時間帯に応じた...2014.01.24省エネとサービスの両立。食事メニューに合わせた省エネ術【奈良ロイ...2016.12.20これが「見える化」効果。※「SMARTMETER」(スマートメーター)は日本テクノ株式会社の登録商標です。電気機器のご利用方法の詳細についてはメーカーにお問い合わせのうえ、安全性を十分にご確認ください。