×この技術を簡単クリック査定この機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。出願した特許の牽制数、引用された数などを知る事ができます。気になる技術や特許をブックマークしておけば、いつでも後から読むことができます。後で印刷するために、公報をPDFでダウンロードできます。会員登録してastamuseを使えば、もっと簡単に便利にお使いいただけます。会員登録(無料)「astamuse」は世界中の挑戦したい社会課題に挑戦し、未来を創る人のプラットフォームです。※この項目の情報は公開日時点(2003年6月13日)のものです。ガスメータにより大流量のガス供給管路におけるガスの漏洩検出可能にしたガス漏洩検知装置を提供する。供給ガスの流入路12と流出路14とを主流路11と迂回流路15で繋ぎ、迂回流路15に狭窄部16を設けてガスの消費が少ないときは主弁機構13を閉じ、多くなったときは狭窄部16の圧力損失を利用して主弁機構13を開くようにしたガス供給・遮断機構の上記迂回流路15に小型の遮断弁22を設置した。このように構成することにより大容量のガス供給管路を小型の遮断弁22で遮断でき、また、迂回流路15を遮断したのち主流路11が主弁機構13により遮断されるので管路に衝撃を与えることがない。大容量のガス供給・遮断機構は図8に示すように、ガス供給管路の主流路80に大型の遮断弁81を設置し、主流路80から途中、狭窄部82を形成した迂回流路83を設け、この迂回流路83にパイロット調整器84を配置し、上記迂回流路83から主弁機構85を作動させる圧力調整器86のダイヤフラム室87に向けて導管88を延ばして連通状態にしたものがこれまで採用されてきた。上記従来のガス供給・遮断機構は、通常の状態では遮断弁81が開いており、ガス消費量が少ないときは迂回流路83のみで消費側にガスが供給され、消費量が多くなると迂回流路83の狭窄部82で圧力損失が発生して、上流側の圧力が高く、下流側の圧力が低くなってダイヤフラム室87の圧力も下がりスプリング89の付勢により主弁機構85が開くようになっている。ガスメータにより大流量のガス供給管路におけるガスの漏洩検出可能にしたガス漏洩検知装置を提供する。供給ガスの流入路12と流出路14とを主流路11と迂回流路15で繋ぎ、迂回流路15に狭窄部16を設けてガスの消費が少ないときは主弁機構13を閉じ、多くなったときは狭窄部16の圧力損失を利用して主弁機構13を開くようにしたガス供給・遮断機構の上記迂回流路15に小型の遮断弁22を設置した。このように構成することにより大容量のガス供給管路を小型の遮断弁22で遮断でき、また、迂回流路15を遮断したのち主流路11が主弁機構13により遮断されるので管路に衝撃を与えることがない。技術分野0001この発明は大容量のガス供給・遮断機構であって、簡単な機構で小流量から大流量に亘って圧力調整が可能で、かつ、大容量にもかかわらず小型の遮断弁でガス供給管路を遮断する機構に関する。背景技術0002大容量のガス供給・遮断機構は図8に示すように、ガス供給管路の主流路80に大型の遮断弁81を設置し、主流路80から途中、狭窄部82を形成した迂回流路83を設け、この迂回流路83にパイロット調整器84を配置し、上記迂回流路83から主弁機構85を作動させる圧力調整器86のダイヤフラム室87に向けて導管88を延ばして連通状態にしたものがこれまで採用されてきた。図80003上記従来のガス供給・遮断機構は、通常の状態では遮断弁81が開いており、ガス消費量が少ないときは迂回流路83のみで消費側にガスが供給され、消費量が多くなると迂回流路83の狭窄部82で圧力損失が発生して、上流側の圧力が高く、下流側の圧力が低くなってダイヤフラム室87の圧力も下がりスプリング89の付勢により主弁機構85が開くようになっている。0004ここで、地震など異常事態が発生すると上記遮断弁81が働いてガス供給管路が遮断される。発明が解決しようとする課題0005上記従来の大容量のガス供給・遮断機構では、大径のガス供給管路に大型の遮断弁を設置せねばならず経済的観点から問題があるとともに、大型の遮断弁が働くときにはガス供給管路に衝撃が加わり管路の保全上からも好ましくない。0006この発明は上記従来技術の問題に鑑み、大容量のガス供給・遮断機構でありながら、小型の遮断弁で大容量のガス供給管路の遮断を可能にし、かつ、ガス供給管路を遮断したときに管路に衝撃が発生しないようにしたガス供給・遮断機構を提供することを課題とする。課題を解決するための手段0007上記課題を解決するためにこの発明は、供給ガスの流入路と流出路とを主流路と迂回流路で繋ぎ、上記主流路には圧力調整器により作動する主弁機構を設け、上記迂回流路には狭窄部とパイロット調整器によって作動する調整弁を設け、上記迂回流路と上記圧力調整器のスプリング室またはダイヤフラム室とを連通状態にしてなる圧力調整機構の、上記迂回流路に小型の遮断弁を設けたものであり、上記小型の遮断弁は、無線または電話回線による遠隔操作、または地震感応センサにより作動するものであり、地震感応マイコンガスメータである。0008上記の如く構成するこの発明によれば、大容量のガス供給管路を小型の遮断弁により遮断できるようになり、かつ、遮断時に管路に衝撃を与えないようにすることができる。0009また、上記迂回流路は圧力調整器のスプリング室を含み、上記流路は圧力調整器のダイヤフラム室を含むようにする。このように構成することによりレスポンスを早くすることができ機構全体を小型にすることができる。発明を実施するための最良の形態0010次にこの発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。図1は第一実施形態に係り、主流路11は、供給ガスの流入路12から主弁機構13を経て流出路14に至り、迂回流路15は、流入路12から導出され狭窄部16が形成され圧力調整器17のダイヤフラム18のスプリング室19に臨み、スプリング室19の他方からの流路とパイロット調整器20により作動する調整弁21を経て、外付けされる小型遮断弁22を経て供給ガスの流出路14に至る。図10011上記圧力調整器17のダイヤフラム18の中心支持部分にはエラストマーを材料とする弁23が設けられ、それに対向するように弁座24が本体10から立ち上がっている。0012この実施形態では、供給ガスの流出路14の流量が少ないときは迂回流路15の狭窄部16での圧力損失が少ないので圧力調整器17のダイヤフラム18は作動せず主弁機構13は閉じおり、流量が多くなると圧力損失が大きくなり狭窄部16の下流側の圧力が低下してダイヤフラム18が上昇し主弁機構13が開いて主流路をガスが流れるとともに迂回流路15にも供給ガスは流れている。0013ここでガス供給管路に異常が発生すると迂回流路に外付けした小型遮断弁が働いて迂回流路を遮断し、迂回流路が遮断されると主弁機構も閉じてガス供給管路全体が遮断される。0014なお、上記実施形態の変形例として流入路12から迂回流路15を設けるのを止めて図1(b)に示すようにダイヤフラム18の中央支持部に小孔hを穿設して狭窄部としスプリング室19に連通させることもできる。図10015図2は第二実施形態に係り、主流路11は、供給ガスの流入路12からスライド形の主弁機構13を経て流出路14に至り、迂回流路15は、流入路12から導出され狭窄部16(オリフィス)を設けたスリーブ25、パイロット調整器20の調整弁21および外付けされる地震感応マイコンガスメータMを経て供給ガス流出路14に至る。上記狭窄部16(オリフィス)を設けたスリーブ25と圧力調整器17のスプリング室19とは孔Hにより連通状態になっている。図20016この実施形態では、供給ガスの流出路14の流量が少ないときは迂回流路15の狭窄部16(オリフィス)での圧力損失が少ないので圧力調整器17のダイヤフラム18は作動せず主弁機構13は閉じており、流量が多くなると圧力損失が大きくなり狭窄部16(オリフィス)の下流側の圧力が低下し、連通状態のスプリング室19の圧力も低下してダイヤフラム18が上昇し軸26がレバー27の力点Wを引き上げ、作用点Sが主弁機構13を後退させて開き主流路をガスが流れるとともに迂回流路15にも供給ガスは流れている。0017ここでガス供給管路に異常が発生すると迂回流路15に外付けしたが地震感応マイコンガスメータMが働いて迂回流路を遮断し、迂回流路が遮断されると主弁機構13も閉じてガス供給管路全体が遮断される。0018なお、上記実施形態の変形例として流入路12から迂回流路15を設けるのを止めて図2(b)に示すようにダイヤフラム18の中心支持部に小孔hを穿設して狭窄部としスプリング室19に連通させることもできる。図20019図3は第三実施形態に係り、主流路11は、供給ガスの流入路12から圧力調整器17の主弁機構13を経て流出路14に至り、迂回流路15は、流入路12から導出されて狭窄部16とパイロット調整器20の調整弁21および地震感応マイコンガスメータMを経て供給ガス流出路14に至る。上記狭窄部16の下流側と圧力調整器17のダイヤフラム室28とを導管29で繋ぎ連通状態にしている。圧力調整器17のスプリング室19とパイロット調整器20のスプリング室19’は大気と連通し平衡している。図30020また、上記地震感応マイコンガスメータMには受信機を付設し、管理センターと電話回線あるいは無線で遠隔操作することもでき、逆にガス供給管路が遮断されているか否かを監視することもできる。0021この実施形態では、供給ガスの流出路14の流量が少ないときは迂回流路15の狭窄部16での圧力損失が少ないので、圧力調整器17のダイヤフラム室28の圧力は下がらず主弁機構13は閉じたままで、迂回流路15だけにガスが流れている。0022流出路14の流量が多くなると狭窄部16での圧力損失が大きくなり下流側の圧力が低下し、迂回流路15と連通状態のダイヤフラム室28の圧力は下がってダイヤフラム18が下降し、軸26と一体の主弁機構13は開いて主流路をガスが流れるとともに迂回流路15にも供給ガスは流れている。0023ここでガス供給管路に異常が発生すると迂回流路15に外付けしたが地震感応マイコンガスメータMが働いて迂回流路を遮断し、迂回流路が遮断されると主弁機構13も閉じてガス供給管路全体が遮断される。0024図4は第四実施形態に係り、主流路11は、供給ガスの流入路12から圧力調整器17の主弁機構13を経て流出路14に至り、迂回流路15は、流入路12から導出されパイロット調整器20の調整弁21、狭窄部16および地震感応マイコンガスメータMを経て供給ガス流出路14に至る。繋いで連通状態にしている。圧力調整器17のスプリング室19とパイロット調整器20のスプリング室19’は大気と連通し平衡している。図40025この実施形態では、供給ガスの流出路14の流量が少ないときは迂回流路15の狭窄部16での圧力損失が少ないので、圧力調整器17のダイヤフラム室28の圧力は上がらず主弁機構13は閉じたままで、狭窄部16の下流側も圧力が変わらないので迂回流路15だけにガスがながれている。圧力も低下して調整弁は大きく開き、狭窄部16の上流側は圧力が高くなり、導管29で連通状態の圧力調整器17のダイヤフラム室28の圧力も高くなってダイヤフラム18が軸26とともに上昇して主弁機構13が開いて主流路にガスが流れるとともに迂回流路15にも供給ガスは流れている。0027ここでガス供給管路に異常が発生すると迂回流路15に外付けした地震感応マイコンガスメータMが働いて迂回流路を遮断し、迂回流路が遮断されると主弁機構13も閉じてガス供給管路全体が遮断される。0028図5は第五実施形態に係り、主流路11は、供給ガスの流入路12から圧力調整器17の主弁機構13を経て流出路14に至り、迂回流路15は、流入路12から導出され、狭窄部16、地震感応センサSにより作動する遮断弁22およびパイロット調整器20の調整弁21を経て供給ガス流出路14に至る。上記狭窄部16の下流側と圧力調整器17のスプリング室19とを導管29で繋いで連通状態にしている。ダイヤフラムの裏側にはエラストマーを材料とする弁23が貼り付けられ、これに対向するように弁座24が設けられている。圧力調整器17のスプリング室19とパイロット調整器20のスプリング室19’は大気と連通し平衡している。図50029この実施形態では、供給ガスの流出路14の流量が少ないときは迂回流路15の狭窄部16での圧力損失が少ないので、圧力調整器17のスプリング室19の圧力は下がらず主弁機構13は閉じたままで迂回流路15だけにガスが流れている。0030流出路14の流量が多くなると狭窄部16での圧力損失が大きくなり下流側の圧力が低下し、導管29で連通状態の圧力調整器17のスプリング室19の圧力が低くなってダイヤフラム18が上昇して主弁機構13が開いて主流路にガスが流れるとともに迂回流路15にも供給ガスは流れている。0031ここで地震が発生すると地震感応センサTが作動し迂回流路15に取付けた遮断弁22が働いて迂回流路が遮断され、迂回流路が遮断されると主弁機構13も閉じてガス供給管路全体が遮断される。0032図6は第六実施形態に係り、主流路11は、供給ガスの流入路12から圧力調整器17の主弁機構13を経て流出路14に至り、迂回流路15は、流入路12から導出され、狭窄部16、遮断弁22およびパイロット調整器20の調整弁21を経て供給ガス流出路14に至る。パイロット調整器20のスプリング室19’は大気と連通し平衡している。図60033なお、上記狭窄部16の下流側と圧力調整器17のスプリング室19とを導管29で繋いで連通状態にしている。ダイヤフラム18に取り付けられた軸26にはレバー27の力点Wが接し、作用点Sで主弁機構13を動かしている。0034この実施形態では、供給ガスの流出路14の流量が少ないときは迂回流路15の狭窄部16での圧力損失が少ないので、圧力調整器17のスプリング室19の圧力は下がらず主弁機構13は閉じたままで迂回流路15だけにガスがながれている。0035流出路14の流量が多くなると狭窄部16での圧力損失が大きくなり下流側の圧力が低下し、導管29で連通状態の圧力調整器17のスプリング室19の圧力が低くなってダイヤフラム18が上昇して主弁機構13が開いて主流路をガスが流れるとともに迂回流路15にも供給ガスは流れている。0036ここで地震が発生すると管理センターから遮断弁22を閉じる指令が発信され受信機がこれを受けて迂回流路15に取付けた遮断弁22が働いて迂回流路15が遮断され、迂回流路15が遮断されると主弁機構13も閉じてガス供給管路全体が遮断される。0037図7は第七実施形態に係り、主流路11は、供給ガスの流入路12から圧力調整器17の主弁機構13を経て流出路14に至り、迂回流路15は、流入路12から導出され、遮断弁22、パイロット調整器20の調整弁21および狭窄部16を経て供給ガス流出路14に至る。繋いで連通状態にしている。ダイヤフラム18と主弁機構13とは弁棒で繋がっている。圧力調整器17のスプリング室19とパイロット調整器20のスプリング室19’は大気と連通し平衡している。図70038この実施形態では、供給ガスの流出路14の流量が少ないときは迂回流路15の狭窄部16での圧力損失が少ないので、圧力調整器17のダイヤフラム室28の圧力は上がらず主弁機構13は閉じたままで、迂回流路15だけにガスがながれている。圧力も下がって調整弁21はさらに開いて迂回流路15にも供給ガスは流れている。0040ここでガス供給管路に異常が発生すると迂回流路15に取付けた遮断弁22が閉じ迂回流路15が遮断され、迂回流路15が遮断されると主弁機構13も閉じてガス供給管路全体が遮断される。発明の効果0041以上説明したようにこの発明によれば、供給ガスの流入路と流出路との間を主流路と途中狭窄部を形成した迂回流路とで繋ぎ、上記狭窄部の圧力損失を利用して主流路の主弁機構を開閉するようにし、上記迂回流路に遮断弁を設置することにより、小型の遮断弁で大容量のガス供給管路を遮断できるようになり、しかも、迂回流路の遮断に次いで主流路が遮断されるので管路に衝撃を与えることがない。力点ページトップへこの技術を出願した法人この情報を共有FacebookTwitterGoogle+LinkedInこの技術を発明した人物この情報を共有FacebookTwitterGoogle+LinkedInページトップへ関連する挑戦したい社会課題この情報を共有FacebookTwitterGoogle+LinkedIn環境にやさしいエネルギーを実現する環境にやさしいエネルギーの実現は、経済成長と環境や健康面への配慮を両立させる社会につながります。発電やエネルギー創出時の環境への影響は、大気汚染などの健康被害にもつながり、また人命にかかわる気...最終更新日:2018/06/13高い食料自給率を実現する高い食料自給率を実現すると、国内での食料の安定供給や、他国の問題による食料不足などの問題を防止する可能性が高まります。イノベーションを導く多くの企業が膨大な労力と費用をかけて新たな市場や事業を生み出そうとしている中「イノベーション」にかかわるデータのニーズはかつてないほどの高まりを見せいます。2019/09/12)【課題】複数のガスラインにおいてパージガスラインの変更を容易にすることができる技術を提供する。2019/09/12)【課題】ガスの流量計測に必要な密閉空間の密閉性を確保しつつ、組み付けに使用するねじの数量を削減することができるガスメータを提供する。環境にやさしいエネルギーを実現する環境にやさしいエネルギーの実現は、経済成長と環境や健康面への配慮を両立させる社会につながります。発電やエネルギー創出時の環境への影響は、大気汚染などの健康被害にもつながり、また人命にかかわる気...高い食料自給率を実現する高い食料自給率を実現すると、国内での食料の安定供給や、他国の問題による食料不足などの問題を防止する可能性が高まります。日本の食料自給率は非常に低く、食料面で海外に大きく依存しているのが現状です...災害のない都市を実現する災害のない都市の実現は、世界的に一極集中が進む都市在住の人命を救うだけでなく、災害による経済被害も減少させます。イノベーションを導く多くの企業が膨大な労力と費用をかけて新たな市場や事業を生み出そうとしている中「イノベーション」にかかわるデータのニーズはかつてないほどの高まりを見せいます。データ等)を元に構成されています。出典元のデータには一部間違いやノイズがあり、情報の正確さについては保証致しかねます。一時的に、各データの収録範囲や更新周期によって、一部の情報が正しく表示されないことがございます。当サイトの情報を元にした諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負いかねることを予めご承知おきのほど宜しくお願い申し上げます。”未来を創るためのプラットフォーム”astamuseは、世界中で未来を創るための「仕組み」を提供するため日々改善を進めています。専門用語を解析し、意味や用法を知ることが出来るキーワード情報そしてこれらの情報を最大限活用することで、挑戦したい社会課題を独自の切り口で編集。社会に大きな変化を起こし、未来を創るために活動し続けるのは容易なことではありません。行う為に必要なサービスの提供を行っていきます。それが私たちの考える“未来を創ること”です。