エアコン施工内容エアコン(ルームエアコン)からの水漏れ東京都文京区本郷1丁目の住宅街でリビングに取り付けてあるシャープ製ルームエアコン(クーラー)からの水漏れトラブル発生です。水漏れのトラブルの状況は「リビングの壁に取り付けてあるクーラー(エアコン)から水が垂れてきたんですけど・・・・どうしてですか?」とお問合せいただきました。『最近、エアコンのフィルターの掃除しました。』と尋ねると「2・3日前にしましたけど」と。『状況を確認しないと正確な回答は出来ませんが、たぶんエアコンのフィルターの掃除をした際に埃の一部が排水溝に流れてしまい、詰まってしまったものだと思います。』とお伝えすると「へーそうなんだ。直せますか?」『すぐに直せますよ。』という事でお伺いし修理させていただく事になりました。シャープ製壁掛けエアコンが水漏れを起こしているようです。フロントパネルを開け、ドレンパン(水の受け皿)を覗いてみると・・・溢れんばかり(アッ!!溢れているのでした)にたっぷりとお水が溜まっています。作業開始ドレンパンに溜まったお水を、スポンジ・タオルを使ってこぼさない様に慎重にバケツに移していきます。お水が抜けたら、エアコンのドレン(排水溝)のお掃除を行いますが、ドレンの太さは男性の小指程度の太さしかないので特殊な工具を使って、綿棒で耳かきをするような要領で【クルクル・クチュクチュ】と掃除していきます。ドレンの中で詰まっているものが除去できたら、ペットボトルを使い大量にドレン内部に水を流し、ドレン内部をきれいに洗い流します。ドレン内部がきれいになったら、タオルでエアコンをきれいにふきあげ作業終了!!秘テクニックフロントパネルを元通り戻し、お客様に今後水漏れを起こさない為の秘テクニックを伝授させていただきます。水道トラブルセンター】まで、お気軽にご連絡ください。