排水つまり兵庫ツイート兵庫県芦屋市にて『厨房排水つまり修理』の依頼を承りました。到着して調査するとグリストラップはパンパン、2箇所ある排水マスもパンパンでした。排水経路もへったくれもない状態でした。高圧洗浄機を1階に置いて2階の扉から洗管ホースを入れて作業しました。管内に異物が居てます。この色が出てくると...ハイッ、出ました脂の塊...こんなのがゴロゴロ出ました。清掃したグリストラップも速攻でパンパンになるんで何度も清掃しました。出たゴミは産廃になるんで各店舗様が処理しなきゃいけないんです。我々は持って帰れません。グリストラップが溢れそうになります。その後、2ヶ所ある手洗いが詰まってたんで洗管ホースを下手から洗管しようとするんですが途中のパイプが細くて上手く行きません。そんな場合は電動タイプの高圧洗浄機の出番です。エンジンタイプより洗管ホースが細いんです。最期にグリストラップを清掃して通水テストをしました。手洗いの排水の流れと水漏れをチェックして問題なかったんで作業終了しました。物である以上、経年劣化でトイレは必ず壊れます。トイレつまり修理をしていると統計学と言うか分かってくる事があります。山川設備では色んな道具を駆使して迅速・確実・丁寧をモットーに詰まり除去をします。山川設備Twitterツイートブログをメールで購読メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。