HEシリーズ」は短時間で設置できる簡易さと抜群の耐震性を実現した、エコキュート設置用基礎です。上面ブロックにアルミ製レールを備えているので、殆どのメーカーのタンクユニットにそのまま対応し、機種を選びません。今回、新たにより安全な耐震性能を確保するために従来の地中抵抗アンカー工法から地中ブロックとモルタルで耐震プレートを設け(SP工法)、その上にブロックを設置する方法を採用しています。(特許取得)(1)基礎を分割することにより、1人でも持ち運びが出来、誰でも簡単に施工可能。(2)ロック付アルミレール(特許取得)(3)価格は一般コンクリート基礎の50%程度。耐震レベル0.4Gを満たしております。引張耐力5.8キロニュートン基準対応品です。(5)コンクリートブロックは工場一貫生産のため常に品質が安定。(寒冷地仕様)新発想!!ロックレール(特許取得)ボルトナットの位置ずれ解消!レールの移動方向に強い力(地震・強風など)が加わった場合でも二重になったレールの塑性変形した(下段)部分によってナット又はボルトを固定し位置ずれを防止します。「エコベースHE500-SP、HE750-SP」の耐震強度実験を行いました。1978年の宮城県沖地震の波形を20〜200%増幅させ、実際に施工した状態で揺らしてみました。460Lの貯水タンクは大きく揺れましたが、エコベースは1mm以下の変位で踏ん張りタンクを支え、高い耐震性が実証されました。●設置していただくタンク、設置場所に合わせて選べる3タイプをご用意。(HE920,750-SP,500-SP)現場状況に合わせてお使い下さい。2005」の耐震レベル0.4Gの基準を満たしております。25※サイズは完成品で表記しております。※一部取付が出来ない商品もございます、下記図面よりアンカーピッチをご確認下さい。】を行い、掘削・整地する。(2)寸法確認(3)砂利投入・転圧クラッシャランが沈み込まないように転圧する。※土間つくりの時点で水平が確保されていませんと、基礎設置後の修正はできませんので必ず水平を確保してください。ブロックのレール位置を製品に合わせて設置する。寸法を確認し、連結部材を先に設置してください(500mm)。750の場合は(350mm)。(7-1)上段ブロック設置(7-3)※上下ブロック設置の際、ラチェット等でしっかり締め込み、穴はモルタル等で埋める。(7-4)※必ず設置する機器のアンカー位置寸法を確認しブロックを組み合わせる。(7-5)※一部4本足機器を設置する際はインサートキャップを外して設置してください。ボルトを設置し、ラチェット等でしっかり締め込む。※メーカー様によってブロックの組合せが異なりますので付属の(エコベース組合せ一覧表)にて刻印(番号)位置等の確認をしてください。※ブロックごとに刻印(番号)が入っています。地中ブロックに連結させている全ネジを、基礎上部面に合わせてカット加工しモルタルを詰める。下部基礎設置-1地中ブロックより立ち上がっている全ネジボルトに取り付けているナットを上下調整しレベルを出す。下部基礎設置-2レール間の寸法35cmを確認する。