先日の排水管の漏れ試験。隠蔽配管で、ちょっと不安な部分があったので、念のための満水試験をしてみました。一般的な塩ビ管で接着接合してある配管ですが。嫌な予感は的中かと思ったら。不安な部分ではなく、想定外の部分でのにじむ程度の水漏れ。こちらも接着接合ですが、コンクリート区体との取り合いの部分で、ちょっとイレギュラーな施工。差し込み側なので、通常使用だと絶対に漏れる事はないんですど、満水になれば漏れる。排水管が満水になるって事は詰まった時くらいですが、微量でも漏れてはいけません。手戻り工事はやりにくく、時間がかかる。『やり直しは3倍の手間がかかる』とは誰が言ったのか、今回は3倍以上の手間がかかります。イレギュラーからのリカバリー失敗でした。いい勉強になりました。↑内容が分かれたり、関連情報を追加をしている場合があるので、キーワードで『検索』して頂くと良いかもしれません。水まわりの困ったことやご相談などがございましたら、お気軽にコメント欄よりご連絡下さい。(記事の内容と関係なくてもOKです。)内容を公開したくない場合は、その旨をご記入いただければメールアドレスにご連絡いたします。現場に出ている事がホトンドなので返信が遅れる場合がありますが、ご容赦ください。コメントは記事題名をクリックすると現れます。弊社(双葉設備)へのお問い合わせは、ホームページよりお願いします。