平成17年5月にオープンした。ñ竹中工務店のコンセプトにもとづき計画されている。より環境負荷低減をはかっている。平成16年9月15日∼平成17年5月10日している。組みを,インフォメーション端末によりお客さまに分かを配置し,電力負荷軽減とともに視覚的PR効果をはかりやすく伝えている。的に採用し,環境負荷低減に努めている。エコボ化による省エネルギーを中心に,環境負荷低減をはかっイド,ライトウェルによる自然採光,木製ルーバー,壁ている。――ショップの熱源としては,高効率で省エネルギー性に優ど,さまざまな環境配慮提案を盛り込んでいる。その結果,CASBEE−新築(簡易版)平成16年による評れていることが望ましい。したがって,セントラル系統の熱源には,高いCOPで価ではBEE=2.8,Aクラスの評価となっている。定評のある高効率ターボ冷凍機と,部分負荷効率の高い3.空調設備概要インバータターボ冷凍機の採用に至った。計量性を考慮して,空気熱源ヒートポンプエアコン(ビセントラル熱源ルマルチ)を採用している。ートポンプエアコン(ビルマルチ)を採用した。・空気熱源ヒートポンプエアコン(ビルマルチ)1,834kW・ガスエンジンヒートポンプエアコン(ビルマルチ)4.熱源システムの特徴セントラル系統の熱源フローを図−1に示す。+ファンコイルユニット運転し,一定負荷を超えると定速ターボ冷凍機をベース・飲食店舗系統:運転とする熱源機の台数制御を行っている。熱源計画と選定っている。体であることが実績として報告されている。エコ図−2および図−3には,夏期(8月)と冬期(2月)の運転実績を示す。熱負荷の低下により,インバータターボ冷凍機の運転が主体となっている。図−4および図−5には夏期と冬期の代表日の5,0004,000日負荷量を示す。これからも冬期における冷熱負荷が確3,000認でき,年間を通じて冷房負荷が主体となる建物の特性2,0001,0000を表している。18年よびシステム全体の月別平均COP実績を示す。これより,定速ターボ冷凍機は冷房負荷の多い時期にベース運転となるため,夏期でのCOPが高い。∼中間期にかけて優先運転され,より高いCOPを示している。夏期代表日の日負荷とが確認できる。3月では,COP1.5∼2.8と低い。機動力の消費電力の割合が相対的に大きくなり,夏期に比べてシステム全体のCOPが低くなるものと考えられ3579111315171921る。カーブ(2/15)分な空調熱源として運転されていることが確認できる。23(時)実現することができた。思われるが,引き続き運転データの蓄積と運用面でのより高効率な稼働,環境配慮が行えるよう見守りたいと考5.熱源の運転実績えている。2007.11.No.74いた関係各位様に深く感謝申しあげます。