「モジュールやケーブルからの火災事故等は100万件に1件」JPEAが説明会2019/02/08太陽光発電協会(JPEA)と日本電機工業会(JEMA)が、1月31日に説明会を実施。1月28日に消費者庁が公表した「住宅用太陽光の火災等事故の原因調査」のまとめを受け、業界団体としての見解を述べた。「太陽電池モジュールまたはケーブルから発生した火災事故等」の発生率は100万件に1件程度だという。(JPEA)と日本電機工業会(JEMA)が共同で、報道関係者向けの説明会を開催した。火災事故に関するまとめを受けてのものだ。システムの事故発生率と発生件数について語った。消費者庁の事故情報データバンクに登録されている、太陽光発電から発生したとされる事故等について、累計導入件数に対する事故等の発生率は、100万件に10件程度。委員会報告書の重点調査対象とされた「太陽電池モジュールまたはケーブルから発生した火災事故等(計13件)」の発生率は100万件に1件程度で、発生件数として増加傾向はないという。出典:JPEA増川氏は「ただし、増加していないからいい、というわけではない。我々JPEAとしては、いかにこの件数をゼロにしていくか、という取り組みを継続していく」と述べた。見解と、JPEAの見解について語った。太陽電池モジュールの発火について、消費者庁の報告書では、以下の4段階のプロセスが想定されている。出典:JPEA最初の1接続部の高抵抗化について、亀田氏は「製造段階において、太陽電池モジュールの半田接続部は、高抵抗部分が生じないよう、万全の管理のもとに製造されている。これが一番重要なポイントだ」と強調した。出典:JPEA次に、2と3に関連するバイパス回路について、「バイパス回路の本来の目的は、モジュールに影がかかった場合などに電流のバランスが崩れるのを避けること。仮にバイパス回路が断線故障したとして、その状態でセルに影がかかると、セルの温度が高くなることはあるが、直接火災に結びつくほどの高熱にはなりにくい」(亀田氏)。出典:JPEA4の異常発熱については、メーカーによる検証実験の結果を紹介。600°C程度まで加熱すると封止材が発火するが、線香花火のようにチリチリと焼ける程度で、それ以上には燃え広がらない。煙は出るものの、火災にいたるような炎にはならないという。出典:JPEA一方、消費者庁の報告書では、屋根への延焼についても言及されている。先述の1~4の段階を踏んで太陽電池モジュールが発火したのち、さらに屋根のルーフィングや野地板に着火・延焼すると、住宅火災などの大きな被害につながりうるとしている。出典:JPEAだがJPEAによると、万が一、モジュールが発火したとしても、野地板に延焼する減少は再現できていない。メーカーの実験結果で、約1,500°Cのバーナーの炎で直接バックシートを炙ったが、延焼の程度はわずかだった。同じバーナーの炎で端子箱を炙っても、周辺部には延焼しなかった。した実験結果から、モジュールの発火が野地板への延焼に至ることは、ほとんどないと考えられるという。「火災を予防するには、他の電気製品と同じように、配線部の安全を確保すること、配線部に十分な耐久性を持たせることが非常に重要だ」(亀田氏)。火災再発防止に努め、お客様が安心してシステムをご使用いただけるよう取り組んでいく」と語った。エネ庁が注意喚起と情報提供アクセスランキングまだデータがありません。JOURNAL@solarjournalさんをフォローアクセスランキングまだデータがありません。