取付け業者はその先を知らなくてはならない雨漏り診断士からお客様へ新規のお客様、当社のWEBサイトをを検索して定期的に更新をしているブログを見に来て頂きありがとうございます。定期的にご覧いただいていますお客様、いつもブログを見て頂きましてありがとうございます。「何でこの場所が雨漏りが起きているのか?」とお客様との会話には色々とあります。今回、当店が携わる中で解決をして行く為に原因の特定を行って行きます。雨シミが起きた場所の上部をまずは疑い始めますがその為には建物の構造を分析、確認して行きます。雨漏りが起きている天井は1階の天井で、その上には屋根もあり2階部分につながる壁もあります。屋根は折板屋根で壁には雨仕舞の水切りが取り付いていますので通常の納まりになっています。雨仕舞の施工方法には問題がありません。壁のALC版の継ぎ目やサッシ周りのシーリングは劣化しているものの...多少原因の一つには考えられますが、今回の場所とは少し離れています。観察をする中で気になったのはエアコンの冷媒管の設置場所と設置方法です。冷媒管は銅管を用いていて銅管を被覆してあり更にカバーで覆われる形で取り付いています。外してはありますが、点線部分にはカバーが取付いていました。見るとビス穴が空いています。それだけでは雨水の侵入が確認できないので水切りを外し内側を確認してみました。施工上、水切りの裏側のALC版の版間のシーリングや塗装は行っておりません。その為に入り込んだ雨水は水切りの鋼板とALC版のわずかなすき間を流れて天井に落ちて行きます。今回の原因はそのようになりました。取付け業者はその先を知らなくてはならない写真をご覧ください。壁に取り付けられた他の部分の冷媒管です。見てもらうとわかる様に垂直に取付いた部分でなく水平に取付いた部分を見てもらうと雨掛かりした後、カバーと壁のすき間を通り下に雨だれとなって残っているのがわかると思います。このような事から先ほどの水切りの場合にもそのような現象からカバー上部に雨掛かりが起きて隙間を流れる中でビスの部分から雨水が侵入している事になります。言ってカバーにシーリングを施すのはNGです!せめて取り付けのビスの防水処置は行ってもらいたい。言えば配管を水平で取り付ける距離を出来る限り短くする事が最も良いと思います。雨漏りから住宅や建物を守る為の知識の場にしたいと考えます。0265-23-0224→不在の場合には携帯電話に転送されます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。雨漏り診断士のプロフィール雨漏り診断士の宮下です!雨漏りは大切な財産を守るために解決をしなくてはいけない問題です。その為に何かありましたらご連絡ください。屋根のこと壁のこと防水のこと太陽光発電のこと雨漏り診断士からお客様へのお知らせ雨漏り診断士が書きますコラム雨漏りが起きている!?雨漏りを再現する!お問い合わせフォーム。