配管なし、建物の穴あけダメ、釘打ちダメ、露出配線ダメ・・・トラブル回避のためキャンセルとさせていただきました。主幹の漏電ブレーカーが落ちてました。子ブレーカーの絶縁抵抗測定して異常なし。ところが、主幹が入りません。時々ある故障ですが、家中電気が使えないので待ったなしの緊急事態と言えます。連休初日で仕入れ先も休日です。不良の漏電ブレーカーの同等品を調べると、電材屋さんの高知に在庫ありましたが入荷は翌日になります。小さなお子様もおられるため、相談の結果、分電盤ごと取替えることにしました。調べると27年前の設備でした。作業中はヘッドランプが頼りです。久々に緊張して胃が痛くなりました。即日修理対応が出来て良かったです。分電盤の在庫があったのと、インターネット工事キャンセルしたのが幸いしました。綱渡りの対応でしたが、すぐに対応できて何よりでした。