街の電気屋話し日々のお仕事と出来事について語ります。街の電気屋という視点からお話しします。ときどき趣味の写真と自転車の話し。屋上が大変なことにとある事業所様から天井埋込エアコンの冷房が効かなくなったので点検依頼がありました。確認するのがリモコンに表示されるエラーコードですね。今回はエラーE7これは室外機のエラーでファンモーターの不具合が原因らしいです。次に、室外機の設置されている屋上に上がらせていただきました。久々に衝撃的な光景に出くわしました。室外機が前倒しになってるじゃないですか。4台も・・・これではエラー表示出るはずですよね。この前まで冷房が効いていたとのことでしたが最後の最後まで運転がんばっていたんでしょうね。お客様にも屋上に上がって見ていただきました。普段、屋上に上がることがないので長いこと異常に気が付かなかったんですね。こちらの建物が海岸に近いために塩害でボディが腐食したのが原因のようです。5馬力相当のエアコン室外機になると上下に2個ファンモーターが付いて背が高くなるのも災いしたようですね。調べてみるとどのエアコンも塩害地向けの錆止めをしてあるタイプなんですけどね。最初は修理のご依頼でしたが、4セット買い替えの流れになりそうですね。残念ながら修理不能です。次は重耐塩害仕様をお勧めするか、設置場所を変更しないといけないですね。title本当にびっくりです!塩害って侮れませんね。