北海道電力ページの先頭です。本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しています。お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっていますが、情報は問題なくご利用できます。menuメニューここからサイト内共通メニューです。サイト内共通メニューをスキップする。広報ライブラリお知らせよくあるご質問お問い合わせサイトマップENGLISHここから現在位置です。踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について(指示)」の受領について現在位置ここまで。サイト内共通メニューここまで。踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について(指示)」を受領しました。指示文書の内容は以下のとおりです。状況を踏まえた対応について取り組んでおり、これらの対策は指示内容に沿ったものであると考えております。今後、詳細を検討するとともに、実施状況を速やかに取りまとめ、経済産業省に報告致します。非常用ディーゼル発電機や海水ポンプが機能を失った場合でも、泊発電所ではタービン動補助給水ポンプにより原子炉を冷却することができるため、こうした設備を活用しながら復旧を進めます。復旧をより迅速に行なえるよう、電源については移動発電機車を活用し、海水ポンプの復旧には、海水ポンプ電動機の予備品を事前に手配します。安全上重要な機器が設置された建屋の浸水対策を強化します。以上の設備上の対策を講ずるとともに、これら対策に伴う緊急時対応訓練を実施することにより、大規模津波時の対応について万全を期し、「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」を確実に実施してまいります。津波により3つの機能(交流電源を供給する全ての設備の機能、海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備の機能及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機能)を喪失したとしても、炉心損傷及び使用済燃料の損傷を防止し、放射性物質の放出を抑制しつつ原子炉施設の冷却機能の回復を図るために、緊急安全対策として、以下の対策を講じるとともに、今般の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の改正に従い保安規定を整備し、保安規定の変更の認可を申請すること。2010年度へ戻る本文ここまで。ここからカテゴリ内メニューです。2009年度ほくでんからのお知らせカテゴリ内メニューここまで。ここから共通フッターメニューです。ページの先頭へ戻るページの先頭へ戻る別のウィンドウで開きます。公式Twitterアカウント別のウィンドウで開きます。公式Facebookページ別のウィンドウで開きます。Inc.共通フッターメニューここまで。