工場のオフィスフロアの天井を開けたところです。こちらの天井裏の高さは80cm程度でした。ここで、天井裏の感知器の設置を除外できるのは、以下のような場合です。1.主要構造部が耐火構造の場合。2.主要構造部が準耐火構造で不燃材料の壁,天井及び床で区画された部分。3.天井裏の高さが50cm未満の場合。以上の条件すべてを満たす必要はありません。一つでもあてはまれば、天井裏に感知器を設置しないことができます。写真の建物は鉄骨に耐火被覆がなされていないため、耐火構造ではないと考えていいでしょう。準耐火構造うんぬんについては、この写真からだけでは判断ができません。一般に天井の化粧石膏ボードは9.5mm厚ということで、準不燃材料であり不燃材料ではありません。(不燃材料となる石膏ボードは12.5mm厚からです。)よって、2番目の条件にはあてはまらないと考えたほうがよさそうです。天井裏の高さについては、前述のとおり80cm程度ということで、50cm未満という条件から外れています。以上より、この天井裏では感知器を省略できないということになります。ネットマニアソーシャルネットワーキング。