北海道電力ページの先頭です。本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しています。お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっていますが、情報は問題なくご利用できます。menuメニューここからサイト内共通メニューです。サイト内共通メニューをスキップする。広報ライブラリお知らせよくあるご質問お問い合わせサイトマップENGLISHここから現在位置です。消火設備の凍結による一部損傷に係る原因と対策について現在位置ここまで。サイト内共通メニューここまで。ポンプ室内の消火加圧水ポンプ※等が損傷するとともに、関連計装配管の一部が使用不能になっていることを確認しました。凍結の原因は、ポンプを設置している部屋の暖房を設備不調により停止させていたところに、今季最強の寒波が襲来したことで、室温が約マイナス5°Cまで低下したことによるものです。今後、損傷箇所を復旧するとともに、再発防止対策を徹底してまいります。消火設備の凍結による一部損傷」について、発生原因の究明を行い、再発防止対策を策定いたしましたので、お知らせいたします。損傷した消火加圧水ポンプ等については、2019年3月14日までに復旧しております。当社としては、原子力安全のたゆまぬ向上を目指す活動を進めている中、大寒波襲来の気象予報が出されていたにもかかわらず、消火設備を凍結により損傷させてしまったことを、重く受け止めております。今後は、同様の事象を発生させないよう、再発防止対策を徹底してまいります。この度、道民の皆さまの信頼を損ねる結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。ある消火加圧水ポンプを設置している部屋(以下、「消火ポンプ室」という。)の暖房を運転した際、温度調節器の不調により、自動での温度制御ができない状態であることに気づきました。