知のインフラ〜建築の「知のインフラ」をコンセプトとした設計業務に関する知識や情報を発信するサイトです。配管口径を求めて、配管図を書いてみる今回は、第1回として建物の使用給水量を求めていきます。(ネタばれしちゃうので、同業の仲間からはぶっとばされそうですが、公開しちゃいます。)難しいと思われがちですが、やってみると意外と簡単です。竣工した現場で試してみるとよいです。関しては管轄の諸官庁で独自の基準や規定が定められていることがあります。計画前と計画後に必ず、諸官庁への調査・協議を実施することをオススメします。私は何度も足を運んでいます。使用者種別ごとの1日の給水量を算定する。おさらいまず、給水方式をおさらいしましょう。それでは、本題に戻ります。設備設計基準をお持ちの方は、ご準備をお願いします。建物モデルとして次のような建物を想定します。地方に立つ平屋のクリニック(診療所)です。・建物規模から「直接給水方式」を採用する。給水量を求める方法は、大きく2つあります。1人員による給水量2給水器具数による給水量2つの方法で給水量を求めて、その数値をもとに検討して、安全側の給水量を算定するようにしています。この記事でも、2つの方法で実践してみます。【第1章】人員による給水量の算出(設備設計基準P542)算出までの工程は以下の通りです。専門用語が多いので、とっつきづらいですが「掛け算」ができれば簡単に求めることができます。使用者種別ごとの1日の給水量を算定する。「1日の給水量」を算定していきましょう。給水量を算定するには、施設の利用者数を求める必要があります。施設の利用者数を求める従業員数は、きまっているので5人とします。患者さんの人数は、診療室等の床面積から「定数」をかけて算出します。いうことが確認できました。計:19人であることを求めることができました。算定した利用者数から使用水量を求める求めた利用者数から1日当たりの給水量を求めていきます。表2-1)をみながら、使用量を求めます。算定つづいて、手順1で求めた「1日使用使用水量」に「使用する平均時間」を割り算して「時間当たりの平均予想給水量」を求めていきます。表2-1)をみながら、時間を求めます。手順2までに求めてきた給水量を合算して、建物全体で考えていきます。69(L/h)=104(L/h)ここまでの手順で、この施設は1時間当たり平均104(L)の水を使用することを求めることができました。一時的に給水量が増える可能性があります。60=5.2(L/min)よって、この建物には、人員数から求めると「1分間当たり5.2Lの給水量が必要である」と求めることができました。【第2章】給水器具数による給水量の算出(設備設計基準P546)前項では、「人員数」による給水量を算出しました。この章では、給水器具数から給水量を求めます。多くの水が必要な機器がある場合があるので、かならずチェックしましょう。(算出要領は同じです。「給水が必要な箇所」と「給水器具」を確認しましょう。図のように配置が確認できました。外部水栓×1個のようになります。表2-2)を参照して機器ごとの給水量を算出していきます。表2-2に出ているので、散水栓はここでは計算しない。900(L/h)=1,412(L/h)建物全体で、1時間当たり1,412L使用することを求めることができました。30(L/min)これで、この建物には、器具種別から求めると「1分間当たり30Lの給水量が必要である」と求めることができました。:30L/minとなり、数値の大きい『30L/min』を採用します。建物の使用給水量を求めてみました。次回は、配管図の作成と管径の算定をしていきます。まで閲覧頂きまして、ありがとうございました。↓「まるたか」について詳しくはこちらをご覧下さい。「まるたかのブログ」にて実務以外の情報を発信中。Facebookページ」にてお知らせしていますのでフォローをお願いします。false);スターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。