知のインフラ〜建築の「知のインフラ」をコンセプトとした設計業務に関する知識や情報を発信するサイトです。【POINT】換気排気口の配置とトイレブースの高さ意匠設計の方は、設備設計事務所へ外注するケースが多いと思います。個室型のトイレブースとする場合は、換気排気口の配置に注意が必要です。Pointトイレブースの高さを確認して、設備設計へ確実に伝えましょう!何も伝えられない設備設計は、次のように考えます。一般的なトイレブーストイレブースとは、FL+2000程度のブースが最も使われる仕様です。その為、下の図のように換気扇を計画されることが一般的です。トイレブースの隔板の中央部に天井扇を設置して、両側を排気します。換気扇の台数が少なくなるので経済性の面から、一般的に計画される仕様です。個室型トイレブース(天井までブースが届くもの)の場合、ブースが天井まで至ります。一般的な仕様で換気扇を計画してしまうと換気扇が干渉します。このままでは、計画変更が必要となる可能性があります。機械、ダクト、ベンドキャップ、外壁コア抜き等の費用によって数十万円もの工事費が変わる可能性があるので要注意です。個別トイレブースの換気扇の計画よって、個別型トイレブースに換気扇を計画する場合、下図のように各ブースに排気口を設置する必要があります。それぞれのブースから排気することで、臭気や換気経路も問題無く計画できます。工事中の変更は、工事費が変わる都合で非常に大きな精神的苦痛が伴います。こんな失敗をしないように注意をお願いします。最後まで閲覧頂きまして、ありがとうございました。↓「まるたか」について詳しくはこちらをご覧下さい。「まるたかのブログ」にて実務以外の情報を発信中。Facebookページ」にてお知らせしていますのでフォローをお願いします。false);スターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。