・流量変化に対して比較的フラットな効率特性を持つ。:2-60m流量:0.04-10m3/s流水をノズルから噴出させ、羽根車のおわんのようなバケットに当てて回転させる衝動水車です。ノズルから噴出する水の量を加減すれば、出力を容易に調整できます。・流量変化に対して比較的フラットな効率特性を持つ。・大型のものはノズル数を多くして、効率を上げている。:30-500m流量:0.015-2m3/sペルトン水車同様、ノズルからの流水が持つ運動エネルギーを全て速度エネルギーの形で利用しますが、ランナの片面からあてて回転させるところが違います。比速度はペルトン水車の2倍程度なので、等しい出力を得るために必要とされるランナ直径はペルトン水車の半分で済みます。・軽負荷特性が極めて優れている。・構造が簡素のため、コスト、据付け及び保守性の面で優位性を備えている。・ペルトン水車より高い回転数が採用できるため、発電機価格が安くなる。:20-250m流量:0.2-3m3/s・運転が容易。(同期発電機と異なり、回転子は籠型であり、同期投入装置は不要)・同期発電機より安価であり、保守もより簡易。・負荷変動に対して同期外れの現象はなく、安定している。発電機出力に対応して決まり、調整出来ない。・系統の電圧・周波数に支配され調整は出来ない。・系統への投入は強制並列となって、大きな突入電流(~定格電流の5倍)が流れ、系統の電圧を低下させる為の対策が必要な事がある。・単独運転または、系統連系で適用できる。・負荷力率に合わせて任意の力率で運転できる。ゲートおよび除塵設備などの制御、保護および監視する装置です。プログラム運転制御などの制御が可能です。50kW未満の低圧連系に対応した制御装置も提供しています。専用回路或いはインターネットや携帯ネットワークを利用して、遠隔から発電所の監視及び運転操作を行うための装置です。運転状況及び異常情報をメールで送信でき、また、運転操作ができるため、運用をより効率的に行えます。