/給湯器の凍結防止方法!気温がマイナスになるときは要チェック!!2016.02.23給湯器の凍結防止方法!気温がマイナスになるときは要チェック!!寒い朝、顔を洗って準備をしようとしたらお湯がでない。給湯側・ふろ側の順で行います。1.機器給湯側に通水してください。2.機器ふろ側に通水してください。寒さが厳しくなる1、2月頃は給水・給湯管の中の水が寒い夜に凍結し破損事故が起こります。寒い朝だから、寒い日だからこそ使いたい、温かいお湯も使えず給湯器も中の水が凍結し、お湯が出ずに給湯器が壊れてしまうことがあります。外気温が極端に低くなる日(-15°C以下)になる日や、それより暖かくても北側に置いた給湯器は凍結の危険性が高いです。風の強い日、風の当たる場所、風が通り抜ける場所に設置してある給湯器や配管は気をつけなければいけません。凍結による破損の場合は、給湯器の保証期間内でも有償修理となってしまいます。お住まいの方も同様で、個人の負担で直す場合もでてきます。お湯が出ません前日の夜までは通常通りに使用出来たけれど朝はお湯の栓を捻ってもチョロチョロ出るだけ。水もお湯も出なくなります・日中に凍結が溶けて解消しない場合もありますこの状態のままだとお風呂にも入れず困っています。・凍結がひどい場合は水道管が破裂して水漏れがおきます。・給湯器の内部の配管が破損して水漏れや故障がおきて保障期間ないであっても有償修理になります。給湯器は、内部に水を通す細めの管があります。必要な場所にお湯として届けています。寒い冬の夜間に、この給湯器の内部や給水、給湯の配管の中に残った水が凍りついてしまいます。給湯器の中で水が凍りついてしまうと、点火操作ができなくなり、給湯器自体が使用できなくなってしまいます。水は凍結すると体積が増えます。水道管や給湯器内部の配管が満水状態で残っている水の体積が増えると配管を壊わしてしまいます。夜間の気温が0度を下回るような地域では、凍結防止をしなくてはいけません。多いのは水道配管部分です。凍結が水道配管部分より遅くなる場合があります。給湯器の凍結防止ヒーター、自動ポンプ運転が稼動している場合は給湯管と追い炊き管は温かいお湯が流れますが給水管は冷たい水のままです。給湯器の接続口に使われているボールバルブは金属製のものが多く金属は凍結しやすいです。い炊き管と給湯器の接続口は金属製であり保温材がしっかりと巻かれていない場合が多いためこの部分の凍結も多いです。保温材がうまく施工されていない場合は凍結の原因となります。い焚き配管部分については、よほどの気温でなければ凍結することはありません。よって凍結してしまう箇所は変わってきます。一般的に給湯器には外気温が下がると自動的に機器内を保温するヒータ(給湯側)と自動ポンプ運転装置(ふろ側)が組み込まれています。各リモコンの表示画面に浴室リモコンは凍結予防を示す表示が、台所・増設リモコンには「凍結予防」表示が出ます。■やること1.電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。※抜けているとヒータ・ポンプとも作動しませんのでご注意ください。2.浴槽の残り湯が循環金具より5cm以上、上にある状態にしておいてください。バルブ類の凍結予防もできます。上まで残り湯があることを確認してください。■やりかた・リモコンの運転スイッチを『切』にします。・浴槽に排水栓をしてからおふろの給湯栓を開け、1分間に約400ミリリットルの水を浴槽に流しておいてください。※この場合、浴槽から水があふれることがあります。※サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にしてください。※浴槽の近くに給湯栓がない場合は、シャワーホースを浴槽まで伸ばしてシャワー栓を開けてください。※シャワーから水を流す場合、シャワーヘッドは浴槽にたまった水につからない位置に置いてください。●水量が不安定なことがあります。念のため、30分ぐらい後にもう一度水量をご確認ください。●サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。バルブ類の凍結予防もできます。上まで残り湯があることを確認してください。給湯側・ふろ側の順で行います。1.給湯側の水抜き(1)リモコンの運転スイッチを『切』にしてください。(電源プラグはまだ抜かないでください)(2)ガス栓「1」を閉めてください。(3)給水元栓「4」を閉めてください。(4)給湯栓「5」をすべて(シャワーなどを含む)開けてください。(5)給水水抜き栓「6」・給湯水抜き栓「7」・「8」を開けてください。2.ふろ側の水抜き(1)ガス栓「1」が閉めてあることを確認してください。(2)給水元栓「4」が閉めてあることを確認してください。(3)浴槽の水を完全に排水してください。(浴槽の排水栓を抜いてください)(4)浴槽の水がすべて排水されたことを確認してから、浴室リモコンの運転スイッチを押して(『入』にする)ください。※運転スイッチランプ(黄緑)が点灯し、表示画面が点灯します。(5)浴室リモコンのおいだきスイッチを押して(『入』にする)、浴槽の循環金具から水(お湯)が出てくることを確認してください。浴室リモコンのおいだきスイッチを押して(『入』にする)、ふろ往水抜き栓より水(お湯)が出てくることを確認してください。(6)排水が止まったら再度おいだきスイッチを押して(『切』にする)おいだき運転を中止し、もう一度おいだきスイッチを押して(『入』にする)排水運転し、約1分間そのままにしておいてください。(7)排水の確認後、運転スイッチを押して(『切』にする)ください。※排水運転のまま数分間放置すると表示画面に故障表示が点滅する場合がありますが、異常ではありません。(9)中和器水抜き「10」を開けてください。(10)電源プラグを抜いてください。・以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままにしておいてください。・ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。※機種により方法が異なります。詳しくは、お手持ちの機器取扱い説明書をご覧ください。水抜きをした機器を次に使うときは1.機器給湯側に通水してください。(1)給湯栓「5」をすべて(シャワーなどを含む)閉めてください。・給湯水抜き栓「7」・「8」を閉めてください。(3)中和器水抜き栓「10」を閉めてください。(4)給水元栓「4」を全開にしてください。給湯栓「5」を閉めてください。2.機器ふろ側に通水してください。・ふろ水抜き栓「11」をすべて閉めてください。(2)電源プラグをコンセントに差し込んでください。(分電盤の専用スイッチを『入』にしてください)(3)リモコンの運転スイッチが『切』になっている(表示画面が消灯し、運転スイッチランプ(黄緑)が消灯している)ことを確認した後、ガス栓「1」を全開にしてください。(4)リモコンの運転スイッチを押して(『入』にする)ください。表示画面が点灯したら自動スイッチを押すと(『入』にする)自動的に注水されます。※表示画面に給湯燃焼表示が点灯し、浴槽の循環金具からお湯が出ることを確認してください。(5)もう一度自動スイッチを押す(『切』にする)と、自動湯はりを中止します。運転スイッチを押して(『切』にする)、表示画面が消灯し、運転スイッチランプ(黄緑)が消灯するのを確認してください。※機種により方法が異なります。詳しくは、お手持ちの機器取扱い説明書をご覧ください。給湯器が凍結してしまったら給湯器からお湯も水も出なくなった場合には、給湯器の凍結の可能性があります。★給湯器のリモコンをOFFにしてください。(※給湯器のコンセントは抜かないでください)★気温の上昇によって自然に解凍するまでお待ちください。★給湯栓から水がでるようになったら、給湯器やその配管から水などが漏れていないかを確認してからご使用ください。配管やバルブの破損の原因となりますので、おすすめいたしません。凍結による破損の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。取扱い説明書をよく読んで手順どおり行ってください。「空焚き」などに注意してください。給湯器の故障につながるので注意しましょう。※給湯器の水抜き方法をよりわかりやすく解説しています。給湯器の凍結って、どんなに日になるの?外気温が極端に低くなる日(-15°C以下)になる日や、それより暖かくても北側に置いた給湯器は凍結の危険性が高いです。風の強い日、風の当たる場所、風が通り抜ける場所に設置してある給湯器や配管は気をつけなければいけません。水道管や給湯器内部の配管が満水状態で残っている水の体積が増えると配管を壊わしてしまいます。救水戦隊スイセンジャー!ぬうマッチョ!!の今回のポイント1年間でも特に寒い朝、給湯器の凍結がよくおこり緊急工事で呼び出されます。給湯器の設置位置が建物や風をさえぎるものがなく風があたる場所などは特に凍結しやすいので注意してください。防止SNSでもご購読できます。*メールアドレス(公開はされません。