住み心地・掃除Twitter1Facebook0はてブ0Pocket0LINEコピー2018.05.16この記事は約7分で読めます。スポンサーリンク全館床暖房プラス外気の湿度が下がってくると気になるのがおくない室内の乾燥、すでに加湿器を稼働させているご家庭もあるかと思います。我が家でも昨年の床暖房運転開始から、室内の乾燥が激しかったことから加湿器を二台購入しました。さることながら、気化式の加湿器のため過加湿にならない点など総合的に判断して購入しました。今年は今のところ加湿器の出番がやって来ません。室内室外とも相対湿度はまだ高めであることに加えて、昨年と違い室内の湿度変化がさほどではない気がするからです。実際の環境でどの位の水蒸気量が日々屋外に排出されているのか、などについて検討してこれからの過乾燥状態の際の適切な加湿器の運転などに参考にしてみたいと思います。お断りしておきますが、あくまで机上の空論に近いものとなります。誤りがあれば教えて頂けると幸いです。違いについての理解が必要になります。こちらの記事を参考にしてみてください。知っておけば結露対策に役立つ絶対湿度と相対湿度の違い全館床暖房を使い始めるこのこれからの時期、結露に頭を悩ませる方もいらっしゃるのではないでしょうか。天気予報などでお馴染みの湿度ですが、この湿度は「相対湿度」と呼ばれるものです。今回使用するは11/8の午前9時の我が家の2F廊下で計測したデータです。セントラル熱換気システム「ロスガード90」の冬の湿度交換についてみていきます。ロスガード90の湿度回収:冬は61%(39%の水蒸気は室外へ排出)換気回数:0.5回/h我が家の気積:317.84m3建築基準法では0.5回/h以上の計画換気が義務付けられています。2時間で1回、家の空気を入れ替えるという事です。気積は長期優良住宅の申請書類の中、換気計画の部分をご覧いただければ記載されています。547.0g-335.2g=211.8g湿度交換をしない顕熱交換型の換気システムでは損失水蒸気量は543gになるので、ロスガードの全熱交換によって331gの水蒸気が室内に留まった計算となります。我が家のi-smartのC値(相当隙間面積)は0.5cm2/m2です。この隙間からも一定量の漏気があります。していること、温度差換気量を考慮してざっくりと0.1回/hで計算してみます。317.84m3×0.1回×(8.8g/m3-5.4g/m3)=108.1g家の隙間から失われる水蒸気量は108.1gとロスガードの湿度交換のおおよそ半分の量程度になるのでしょうか。局所換気まず換気扇の仕様書から風量を調べてみました。CBARF-951)...風量(強640、中540、弱315m3/h)風呂、トイレ、キッチンは計画換気外の局所換気となっていますので、外気が直接入る場所です。1,333m3÷24時間×(8.8g-5.4g)=188.8g188.8gの水蒸気がこの1時間で排出されている計算になりました。1時間当たりの排出水蒸気量ロスガード、家の隙間、局所換気からの排出される水蒸気を合計すると211.8g+108.1g+188.8g=508.7gとなりました。24時間に換算すれば12,209g、1日で約12リットルもの水蒸気が屋外に排出されていることになりました。317.84m3×8.8g=2,805gとなっており、先ほど求めた1時間当たり508.7gの水蒸気が排出されると5.5時間くらいで屋内の水蒸気はゼロになってしまう計算になります。ゼロにならないのは、当たり前の話ですが室内で発生する水蒸気があるからです。室内で発生する水蒸気では室内で発生する水蒸気量とはどの位になるのでしょうか。人からも、調理や入浴そして洗濯物などから水蒸気は発生しています。室内の水分量が発生しているのかこちらは皆目見当が付きませんでしたので、こちらのサイトを参考にさせていただきました。休日:12,800g(1時間当たり533g)平日:11,300g(1時間当たり470g)になりました。先ほど計算した排出される水蒸気量508.7gと比較して、発生する水蒸気量が470g(11/8は平日)とかなり近い数字になっています。先ほどまで見てきたデータが僅か1時間だけのものだったので、約1か月間のデータを使って考えてみました。今度は排出された水蒸気量から室内に存在する水蒸気量を引いたものを発生したであろう水蒸気量としてグラフにしてみました。室内に存在する水蒸気量はほぼ一定となっています。これに対して排出されている水蒸気量は一日あたり4,000~16,000とかなりバラつきがあります。その結果室内で発生したと思われる水蒸気量の値も、日によってかなりの差が生じています。平均すれば先ほどの排出量12,800gに近い数値なのですが、このバラつきの原因が何とも特定できません。推測なのですがひょっとするとエコカラットの調湿機能が関係しているのかもしれません。我が家のエコカラットについては以前Web内覧会でご覧いただいた通りです。title=”あわせて読みたい”]【Web内覧会第40回】フロアコーティング「森のしずく」でエコカラットを施工しました【Web内覧会第41回】フロアコーティング「森のしずく」で施工したエコカラットその2【Web内覧会第42回】フロアコーティング「森のしずく」で施工したエコカラットその3[/box06]我が家のエコカラットは施工面積で29.7m2(13か所)になります。エコカラットの吸放出量は1m2あたり400gとされていますので、我が家のエコカラットは最大11,880gの水蒸気を吸放出することが可能です。エコカラットの技術・試験情報によるとエコカラットは、優れた吸放湿特性で室内の湿度変動を安定させ、結露やカビ、ダニ発生の抑制が期待できるとともに、冬期に問題となる過乾燥を抑制し、快適空間を維持する効果があります。当社実験によると、エコカラットによって湿度変動が抑えられ、結露や過乾燥が軽減された快適な状態に維持されていました。エコカラットちょうどいい湿度より引用)とあります。我が家のこの期間の相対湿度を見てみると確かにほぼ40~50%台で推移していることが分かります。全館床暖房の運転で室温もほぼ一定を保っていることから絶対湿度もほぼ8~10gで推移しています。惜しむらくはエコカラットの重量が吸放湿によってどのような変化をしているのかが分からない点です。エコカラットを一枚用意して重量の変化を調べてみれば本当に吸放湿しているのかは確認できるのかもしれません。(参考)我が家の気積での水蒸気の発生量と排出量の差を求めたのが次の表です。毎日の発生と排出量の差(まったく加湿をしていない状態)である点に注意してください。冒頭でご紹介したパナソニックの加湿器は1時間の中運転でおおよそ25帖の部屋を1l加湿することが可能です。細かい計算はしませんが目安になるかと思います。最後にネットを見ていると外気30%、室内50%の(相対)湿度の時に湿度交換が行われるといずれ室内の(相対)湿度は30%に近づいていきます、という誤った説明がされているケースを見かけます。実際はそんなに単純ではないことがお分かりになったかと思います。加湿量を考える上では絶対湿度を理解していないと物凄い結露を発生させてしまう可能性もあります。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント名前メールアドレスサイト上に表示された文字を入力してください。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。i-smartで念願のマイホームを手にしました。経験する家づくりの過程を記録しようと、2014年7月からブログを始めました。住み心地や、家づくりに関するお金の話題などを取り上げています。これから家を建てる方の参考になればと思いブログを書いています。「オプション一覧表」作成者。2018年のご利用者は461名とご好評を頂いています。i-smartで念願のマイホームを手にしました。経験する家づくりの過程を記録しようと、2014年7月からブログを始めました。住み心地や、家づくりに関するお金の話題などを取り上げています。これから家を建てる方の参考になればと思いブログを書いています。「オプション一覧表」作成者。2018年のご利用者は461名とご好評を頂いています。確定申告スポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。