空運転は、ポンプ内の部品の摩耗を短時間で発生させる場合がありますので、できません。対応でMAX350°Cまでの流体送液が可能なギヤポンプの製作ができます。本的に90°C程度までの送液が可能です。できるだけポンプを予熱して運転をするか、徐々に送液を昇温してください。ギヤポンプはバルブの変わりにはなりません。ポンプ内部のクリアランスは厳しく製作しておりますが、送液を完全に止めることはできません。ポンプの仕様圧力は、そのポンプが使用できる最大限の圧力(揚程)を示しているものです。圧力は、ポンプにかかっている吐出側配管の総抵抗値を示しているもので、ポンプが発生させた圧力ではありません。目的に使用しないでください。弁としてお使いになりたい場合は、ご相談ください。12ページ「安全弁」をご参照ください。吸込側配管からの圧力はギヤのバランスやシール部の洩れ量に大きく関わっております。従って、仕様に考慮されていない場合は問題があります。管内流速は0.6〜1.3m/s程度に入るように計画していただくことを推奨いたします。ギヤポンプは一般的に高い自吸能力を有しています。大東工業のギヤポンプは各種軸シールタイプ別にそれぞれ下記の自吸能力をもっております。−9.5m程度(吸込能力はポンプ型式や回転速度によって異なります。)大東工業のポンプは高い自吸能力をもっていますので、真空抜出ライン等、厳しい吸込条件において優れた性能を発揮します。実際の型式選定は弊社セールスエンジニアが行ないますので、お気軽にご相談ください。ポンプ停止時については、静止圧力によりシール漏れを起こす場合もありますのでご相談ください。シールレスギヤポンプMC型にて対応可能です。開閉とのわずかな時間差によって瞬間的な閉込み運転が起き、局部的な衝撃圧力・ウォーターハンマー現象(水撃現象)が発生することがあります。圧力計の破損、軸シール等からの液漏れ、配管の振動・騒音、ポンプの破損等を発生させます。ウォーターハンマー現象を防止するには、電磁弁等の開閉のセットをポンプ停止時にはモーターが停止してから弁が閉まり(モーターはOFFとしても惰性で数秒は回転しますのでご注意ください)、起動時には弁が開いてからモーターが回転し始めるようにセットしてください。