現在JavaScriptの設定が無効になっています。このページを利用するにはJavaScriptの設定を有効にしてください。サイトオペレーションズ部の秋山と申します。JAPANには日本一のサイトを支えるたくさんのネットワーク機器、サーバー、ストレージがあります。日々増え続ける、インフラ機器の運用管理に頭を悩ませている、管理者も多いかと思います。悩むポイントは機器管理、コスト等いくつかあるかと思いますが、今回は「サーバーの熱」に焦点を絞り、話をします。内部のファンで、たまった熱をケース外に吐き出す構造のものがほとんどです。パソコン1台ですと、暖かい風が出てくるだけ。機器安稼働のため大型空調で部屋全体を冷ます(もしくは、ラック架列単位でシートなどで多い、吸気部分だけに冷風を送り、暖風は上部を抜け、外に出す)のが今までの定説でした。機器が増えるにつれ、空調の運用コスト(購入費用、電気代など)も右肩上がりで増えていきます。ラックは前後に扉を設置し、外部の空調冷気を取り込まない、内部暖気を外へ逃がさないようにする。本ラック内の温度は通常時35度。インバータ空調運転のように自動で室温コントロールはしないため、サーバー負荷時は35度以上もありえる。※1~7はラック内センサーの位置を現しています。JAPANで採用しているサーバーは、複数メーカでかつ、機種も古いものから最新のものまで多種多様です。それぞれのサーバーが、温度上昇により自発的にシャットダウンする閾値を調べます。45度このように、各メーカで閾値がバラバラで、最大で14度の差も見受けられます。!!その他にも下記機器で閾値が有ります。盲点になりそうな物品も有りますので、検証の際は一度確認してみると面白いです。検証結果では実際に、サーバーに負荷をかけてみてどのような現象がおきるのか試してみましょう。当然ですが、室温35度前後の設定でアイドル状態のサーバーは動きます。ダウンするサーバーは有りません。一時的に負荷をかけると、それぞれの値で温度が上昇し、ラックの上部では45度まで達します。それではサーバーはどうでしょうか。B-1)のipmiセンサーの温度logをグラフにしてみると、下記のようになります。Temp)、閾値が47度ですから、本環境での稼働に対して何も問題はありません。そのほかに検証中の際に起きた現象について、C-1機種が2台起動不可に。C-2機種が5台、閾値超えによりshutdown。A,B社の機種は、shutdown等は起きなかった。室温上昇によるパフォーマンスの劣化は大きくなさそう。結果を踏まえ現在のデータセンタのコロケーションの室温は25度前後ですが、本試験により35度にすることも可能。...メーカ、機種により閾値はバラバラなので、必ず確認。負荷ピーク時でも35度を超えないような設定にしないとダメ。「外気」を使い、コロケーション内温度を調整することも可能かと思います。日本の北側(寒冷地)にデータセンタを置くと、大きく空調設備を打たずに運用可能といえるかと思います。最近は吸気温度が低すぎると壊れる機器もあるようなので、冷やしすぎにもご注意ください。JAPANでは情報技術を駆使して人々や社会の課題を一緒に解決していける方を募集しています。詳しくは採用情報をご覧ください。JAPANのサービス開発を支える技術やデザイン、文化を発信しています。Reserved.このページの先頭へ。