電源の質について、取り上げます。日に、起こった、アメリカの大停電のことを、覚えている人も多いと思います。千万人に及ぶ停電でした。日本では、このような事故は、あり得ないと、いわれていますが、絶無と言い切ることは、できないと思われます。示す、種類があります。停電ではありませんが、雷サージが原因で、電圧降下や、瞬間停電、場合よっては、長時間の停電も、引き起こします。図に記載されている問題も、あります。図は、停電の継続時間に対して、どこまで対応するかの、対策の違いを示したものです。病院の手術室や、重要な公共施設では、長時間の停電に対する対応が、必要です。よる対応で、十分です。図のうち、最も激しいのは、瞬間停電です。)を使用している機器で、問題になります。瞬間停電は、一般の照明や動力では、ほとんど、問題になりません。瞬間停電に対する、対策が取られていれば、瞬間停電と同程度の継続時間の電圧デイップ、電圧変動に対しても、対応できます。分程度まで)の停電をバックアップする装置です。自動的に切り替えます。瞬停と同程度の時間に対する電圧デイップ/電圧変動にも、有効です。長時間停電に対しては、システムを安全に停止させるための、時間稼ぎの役割を果たすのに過ぎません。分と考えた方が良いでしょう。使えば、使用可能時間は、延びます。直流→交流の変換機です。インバータは、元々反転させるという意味です。インバータは、ハイをローに、ローをハイに反転させます。直流と交流との反転のときは、インバータは、直流→交流の意味に限定されています。交流→直流は、整流です。波形を問題にする以外の用途に対しては、矩形波で十分です。電源装置に、スイッチングレギュレータが、多く用いられています。各種の電気機器の制御には、インバータが、多用されています。電源を、整流しているということです。