下記の選定表より該当する型式を絞り込んでください。呼径選定グラフより適正な呼径を選定してください。気水分離効率98%を確保するためには、流体の管内流速を30m/s以下でのご使用を推奨します。※以下は該当する型式の製品仕様書(PDF)で確認し、適正型式を選定してください。材質・接続仕様の確認ステップ1および2で選択された型式の標準材質および接続仕様について確認ください。該当しない場合はオプションを確認し、それでも該当しない場合は他の型式を確認ください。使用する流体の管内流量と個別型式の“圧力損失グラフ”から圧力損失値を読み取ってください。ステップ2で選定した呼径の圧力損失値が配管設計上で許容されない場合は、大きい呼径をご使用ください。呼径選定グラフ下記のグラフは管内流速を30m/sとした時の値です。圧力は使用圧力を示しています。使用圧力と使用流量の交点を求め、その交点より上側で交差するサイズラインが求める呼径です。1.0MPaG、使用流量400kg/hで使用する場合の呼径選定は?右図の圧力1.0MPaGと流量400kg/hの交点(A)を求めます。その交点より上側で交差するサイズライン40(32)が上記条件を満足する呼径です。下記計算式で求めてください。DC3A、DC3A-L、DC3A-H、DC5A、DC7※エア流速は、30m/s以下を推奨します。流量は、標準空気(20°C、大気圧)換算値です。呼径選定例エアは蒸気用と同方法で選定してください。reservedお問い合わせよくあるご質問ご注文・納期ページTOPへ。