ume_boshiのブログスマートフォン用の表示で見るume_boshiのブログ人生の半ば、ふとした迷いから転職をしてしまった元看護師のぼやきです。この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。2019-06-23間一髪だったね。修理不能なポケマノの代わりに注文した愛知時計電機製のMP-401が届いた。今年の4月初めだったか、突然ポケマノが起動しなくなってとても困っていた。セーバープロという現在の代表機が11万円強する中MP-401は7~8万円という状態で、それでも高価な気がして躊躇していた。回転方式の自記圧計でも、本来は用が足りるので現在あるもので問題ないのだけど20年近く頼ってきたデジタルマノメーターは、やはり無いとなると困る気がして2ヶ月近く買おうかどうしようか、ヤフオクをウロウロしながら迷っていた。中古ではなぁ・・・と思う気持ちと、もう20年も仕事出来ないんだからと中古でも良いんじゃ無いかとか・・・。仕事で使う保安機器なんだから、新品で無いととか・・・。そんな紆余曲折があったものの、5月の後半にMP-401を発注したと覚えている。(前2シーズンのマイナス決算が響いて余り余裕が無かったんだけど保険の請求忘れていた分が、ちょうどそれくらいで埋まるかなって。実際は、そんな小さいことくらいは大丈夫だったんだけど)そして、MP-401が届いたのが今月20日、一昨日のこと。使い方を習熟しなくてはならないので、あれこれやってみて最初の点検での使用は、やはり自宅からということにした。したのだけれど・・・。̄;)なんで?と首をかしげつつ、接続ホースのせいなのか、やり方が悪いのかとあれこれやってみるが、やはり微少な漏れがある様子。我が家は、隣家との集合供給にしてあるため、まずは切り分けなければならない。Nさん宅のガスを、別供給にして点検するが隣家の配管は問題ない。なると、我が家の配管に問題があるということになる。・・・で、さて、我が家のガス供給を止めて・・・と思ってメーターを確認すると誰かがガスを使っている様で、そこそこの勢いでメーターが回っている。それこそ「シューッ」と勢いよく回っている。嫁さんに「しばらく使わないで」と言ってあったのに、おかしいなと確認しに行くと誰も使ってないよとの返事。確認のため、家の周りを一周してみるが、浴室暖房もガス給湯器も動いていない。ガスコンロも使っていない。誰かが、配管を繋いでガス給湯器をガスを盗んでいるのか?と思うほどの勢いで回っているが、うちの周りでガス臭はしないし・・・どこからガスが出ているのか判らないが、とりあえず元で止める。漏れが疑われるのは露出部分では無く、我が家の床下か、隣家までの埋設配管部分。良く思いだしてみると、我が家の床下は埋設では無く防蝕テープを巻いた上でサドルを使って床から浮かせてあるから、滅多なことで錆びる状態では無い。なると、切断した隣家から我が家に繋がる埋設配管しかないか・・・そんなことを考えながら、我が家から隣家へ分岐している部分で切断しメクラ栓をする。何はともあれ、これで大丈夫なはず・・・と、再度MP-401で漏れ検査するとバッチリ漏れ無し。「そうそう、そうなるはずなんだよね」と思いながら、Nさん家との間の埋設が錆びてたんだろうなと、軽い気持ちで不要になった露出配管部分を外していたら立ち上がりをパイプレンチでひねった途端に・・・メキッて下の方からよじれた。ん?なに?と思ったら、お写真の様な状態でボロボロになっておりました。̄;;)我が家はSBメーターがついてて、冬場になると、たまにB表示が出ていたのをガスストーブを,ずーっと着けっぱなしだからだろうなと軽く考えていたんだけどあれ・・・ここから漏れてた表示だったんだろうか。冬の間だけだったし、どうなんだろう。4年前に点検したときは、問題なかったし。いずれにせよ、この配管の状況を見る限り、本格的にガスが吹き出してしまうまで首の皮一枚の状況だったのは間違いない。配管の状況と、デジタルマノメーターが届いて「自宅を」と点検してみたタイミングが余りに絶妙すぎる様に感じられて、まだなにかに守ってもらえている気がする。これ以上遅かったら、大問題が起きていたかも知れない。今年は、立ち入り調査が予定されているから,こんなヘマは許されない。点検を遂行していくことにしよう。今回のことは幸運だったというのか、でも、こんな危機一髪は2度目だし。あと7年、なんとかしてやり遂げなければ。10:17間一髪だったね。神がかり的展開に思えた・・・Tweet広告を非表示にする関連記事2018-11-23去年の今頃は、トラックでバタバタしていたのですね。「トラック車検通らない...2018-08-04今年の夏は異様に暑いみたいだよ。老害というものなのかまた、アル中の元上司から因縁をつける電話がかかってきた。前...2015-04-06春が来ていたよ今年の冬は、ちょっと長かった。気分的な問題だとは思うけど・...2010-09-06大型電機店さんって、すごいねぇ100万ボルトでしたっけ。最近の若い子は簡単に人を殺めてしまうのですか?隣国の驚きの実態を知る。月別アーカイブ参加グループ健康はてなブログをはじめよう!ume_boshiさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。