太陽光プランニング「縁側」-みんなが作る掲示板-からのお知らせ縁側をご利用いただく際のルール&マナー集を用意いたしましたユーザーの皆様に楽しくご参加いただけるよう、主に投稿時の注意点などをまとめています。ご投稿の前には必ずご一読をお願いいたします。紹介文10/29より-----------------------------------------------------------------------メールメンバーの方は締め切っていますので基本的には都度更新はありません。-----------------------------------------------------------------------掲示板は開放しますのでご希望の方はメンバーを募って自発的に活動をしてください。情報は少ないと思います。有益な情報交換の場所になればと思います。太陽光発電のシャープのパワーコンディショナーが2台とも漏電。太陽光プランニングタグ:kanecomさん系統連携せず自立運転で生活に役立てようとしている人がいます。当初いくつかの家電が故障し努力の結果原因が明らかになりました。電子レンジが原因でした、パワコンの説明書にも自立運転で電子レンジは不可と書いてあります。理由は電子レンジは半波整流の機器でこれが電圧の異常を起こして他の機器も壊したようです。この人は逆の半波電流を流す機器を作って電子レンジが使えるようになりました。電子レンジの買換え時は半波整流の製品は避けましょう。太陽光プランニングタグ:andysonjaさんすみません、分かる方教えてください。上記の認識で合っていますでしょうか。[1092-4609]スレッドの先頭へ返信2お気に入りに追加スレッドの最後へエネ庁、事業用低圧と斜面設置の太陽光、安全規制を強化へ太陽光プランニングタグ:発電素人さんすみません。49kwを稼働中なのですが、ここで教わったブロック架台で運用しております。本日の日経で題のニュースを見たのですがこれはちゃんとした架台にしないと認定取消とかになるでしょうか。技術基準に適合しているか、立ち入り検査をすると思います。その上で、基準を満たさないと認められる場合、改修を命じることになり、対応できない場合は認定取り消しまで進むかもしれません。関する技術基準が一部改正になっています。基準を満たすことが必要ですが、それ以前に稼働している設備は、従来の基準に適合していればOKです。仕様というのを制定して、低圧では原則化しよう、という話です。8955(2004)}に適合しているかを確認してください。旧基準の説明文が見つからなかったのですが、サカタ製作所さんの古い説明PDFに概要がありましたので、参考にされてください。http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no274.pdf風圧・積雪・地震について、基準を満たすかどうか検討してください。設置角15度なら、最低でも100kgf/m2の基礎重量が必要だと思います。貴重なコメントを頂き誠にありがとうございます。ついて、基準を満たすかどうか確認いたします。最低でも100kgf/m2の基礎重量、了解いたしました。ありがとうございました。太陽光プランニングタグ:andysonjaさん以下の条件下で、どちらの配線が最適と考えるべきか悩んでいます。前提:架台(パワコン)から先方柱(東電柱)まで50m離れている案1:パワコンの交流側の8SQ-3Cを11セット(SMAの仕様で8sq指定)先方柱まで引っ張る案2:架台で一度パワコン交流側を束ねて60sq-3Cと100sq-3Cにし、それを先方柱まで引っ張るコストが安く敷設しやすいのは案1なのですが、電圧降下(損失?)を考えた時は案2の気がします。交流なので、電圧降下はあまり気にしないで良い気もしますが、どのくらい違いが出るものなのでしょうか。[1092-4602]融資待ちさん8sqで50mも引いたら電圧抑制に悩むことになりそうです。交流集電箱で束ねて150sqで引くのが良いと思います。50m引くとなると100sqでも足りないかと思います。可能であれば、パワコンを1号柱の側に単独設置しPVケーブルを伸ばすのが一番だと思います。交流部のロスも少ないですし、過積載してればPVケーブルでの損失も隠蔽されます。電圧降下を計算するExcelシートが関西電力から公開されてたと思いますので、どの程度の電圧降下になるかは自分で確認してみて下さい。[1092-4603]gyongさん案2の選択です。交流側は電圧降下を気にしないといけません。電圧降下がひどいと電圧上昇抑制にかかりやすく、十分に売電できなくなります。連系点まで太く短くが原則です。gyongさんアドバイスありがとうございます!電圧降下を計算できるサイトがあったので、計算したところ8sqでは問題外でした。18円案件の180%過積載なので、パワコンを1号柱近くに集約する案は目からうろこでした。ストリング単位で14sqでPVケーブルを50メートル延ばせば、引き回しも楽なきました。別途パワコンを固定する架台を専用に作らなければいけませんが、長い目で見たいと思います。パネル変更osnyuさん今さら遅きに失したの感は否めないんですが、未稼働案件で申込期限2019/2/1の系統連携着工申し込み前であれば買い取り価格の変更なしにパネルの型式などの変更ができると聞きましたが、昨日、1/11日に聞いたところ、そのパネル変更の期日は1/11日午後12時までに電子申請によるパネル変更を完了していないとダメと聞き、愕然としました。1/12日午前0時〜1/15日までメンテナンスで、やはり、1/11日で区切っているんでしょうか。図面)もあり、1/11日、当日1日では無理。背後の思わぬところから伏兵が出てくる。書類添付のところで、間違ってボタン押したりすると、元に戻れなくなり、再度、変更しようにも「既に変更申請済み」とか出ます。遅いんでしょうが、再度の変更はできるんでしょうか。いう風にして元に戻すんでしょうかね?戻して、再度1/15日以降2/1日までに未稼働案件のパネルの変更申請するとどうなるんでしょうか?32円でしょうか。書類そろっていない不十分な状態のままだと32円は21円でしょうか。効率の悪いパネルのままで過積載もなく、21円。�Aまた、「設置者承諾済み」とはなんですか?どのように打ち込むんでしょうか?よろしくお願いします。[1092-4589]gyongさんこの制度は40円〜32円の運転開始期限のない認定を積極的に追い出す制度変更です。(再エネ賦課金がこれ以上雪だるま式に増えることを阻止するためです)なので、いままで何のケアもせず塩漬けにしていた業者は情状酌量の余地もなく締め出しとなります。いまからパネル変更などで動くのは不可能です。FITポータルも1/15までメンテ中で動きません。申請に一字一句たりとも間違いや添付資料に不備があると、40-32円認定は失われることになります。残念ですが、FIT単価を維持したい質問には添えないこととなることご了解ください。[1092-4590]osnyuさんやはりそうですか。中に財務省畦畔二本線が数本あるという厄介な農転に時間と気を取られているうちに、足元掬われました。一字一句だめとなると、大銀行を背後に控え資金潤沢で情報交換も盛んな、法的な専門部署もある大企業ならいざ知らず—塩漬けといわれるんですが、そうではなく単純に金がない、金を貸してくれる銀行さえもない、だから長期かかっているんです。安穏と胡坐を&#25620;いているわけでは決してありません。圧倒的な情報量の不足。その他につぎ込みましたが、すべて無駄どころかマイナスの悪影響です。これやっていると仕事できない、ストレスはたまる、生産性が極力落ちますね。ほんとに腹立ってきますわ。ここでも金持ちがすすっとやって行きますね。潤沢なお金がある人には絶対わからないでしょうが。事実はそうなんですよ。何件も銀行回りましたがだめ。数年してやっと金利の高い銀行で借りたんですが、それでも、実行までなんだかんだと中々出ませんでしたね。実際、経産省などが、未稼働案件施行されればどういう状態になるかのアンケートは大手大会社20社ぐらいからしかとっていません。公務員の給料決定と同じです。(そういえばパブリックコメントの総数120件とかの表示。反対意見は50万件を超え、賛成は1割みたなかったそうですが、120件とは一体どういうことなんでしょうかね。滅茶苦茶な過少表示ですね。ほんとに馬鹿にしていますよね。50万件の意見全く無視!!50万案件ですよ。パブリックでこんな大量のコメントあったでしょうか。事実の隠蔽を白昼の下堂々とやる。)無力な金無し個人は除外です。−そういう無力な素人の個人にとってはこれは巧妙な誘いの仕掛け罠ですね。つまずくように作ってある。『系統連携申し込みの前であればパネル変更できる』なんて大嘘ではないですか。変更は1/11日までというべきですよね。これ普通ならありえないことですよね。今から2/1日までなら十分パネル変更間に合いますね。後だし虚偽記載ですよ。裁判沙汰になるんでは?何人かの弁護士に聞いてみますわ。経産省の下部組織に変更申請方法尋ねたら、「個人の細かい質問にいちいち答えている暇ありません」と回答されましたしね。間違えれば、21円に下がる。過積載なし、パネル変更なしでは、融資が出ない。パネルの変更など、まったく危険な所業となりますね。夢を見させての得意の巧妙な落とし穴仕掛けですかね。人間のやることではない。鼻持ちならないし油断ならないです。日本はもう信用できないですね。これで金も、情報も時間も、力もない個人が、相当数、断念の憂き目にあわされたんではないでしょうか。十分な説明はないわ、電話は繋がらないわで経産省のやりたい放題ですわね。