制定年の変更で何が変わるのかQ7.横置円筒形貯槽で、貯蔵能力が100t未満のときも固有周期を算出する方法で照査を行いたい場合はどうすればよいかQ8.計算書に耐圧部の結果が記載されておりませんが,どこかに記載されるのでしょうか?Q9.「既設高圧ガス平底タンクの耐震評価」に使用可能か。第二設計地震動の評価項目が見当たらないが、機能はあるのか。平底タンクについて、高圧ガス耐震基準が要求する評価項目と本プログラムでできる項目との差異について教えてほしい。Q10.地中梁形式に対応しているか。高さ、位置と本数の指定は可能か。偏心基礎及び同一基礎上に別の蒸発器等が設置された場合の基礎照査には対応しておりません。申し訳ございませんが、脚柱作用力(Nx1、Nx2、Qx、Ny1、Ny2、Ny3、Qy、My)を直接入力する機能はございません。本件につきましては、今後の検討課題にさせて頂きます。Ver.2にて脚柱作用力の直接入力に対応致しました。基本条件画面で「脚柱作用力の直接入力」にチェックを入れ確定して画面を閉じ、脚柱作用力画面で各値を入力してください。現在基礎上に複数の設備を設置するようなモデルの計算には対応しておりません。現在対応しております杭種は鋼管杭とPHC杭のみとなります。今後の課題とさせて頂きます。Ver.2で脚柱作用力の直接入力に対応致しました。必要な最低限のうわもの形状と作用力の入力により基礎部分のみの計算が行えます。詳しくは、ヘルプの[計算理論及び照査の方法-新旧許容値比較]ページを御覧ください。「固有周期の計算を行う」にチェックを入れてください。このチェックを入れることで、貯蔵能力が100t以上の場合と同様の計算・計算書出力を行います。設計例のサンプルもございますのでご参考ください。「耐圧部」として表記してはおりませんが、結果自体は出力しております。「レベル1地震動(設備)|算定応力|上部支柱に生じる応力」にて、以下に対応しておりますのでご確認ください。・(2)せん断応力τ:耐圧部材としての応力評価におけるせん断応力の判定Q9.「既設高圧ガス平底タンクの耐震評価」に使用可能か。第二設計地震動の評価項目が見当たらないが、機能はあるのか。平底タンクについて、高圧ガス耐震基準が要求する評価項目と本プログラムでできる項目との差異について教えてほしい。Ver.2より対応しております。製品付属のSample05.F5Pを開き、[基本条件]画面にて「レベル2地震動を計算する」とした上で計算いただき、計算書を確認していただくと、第1設計および第2設計共に指針が要求している項目の全てに対し評価している事がご確認いただけると思います。Q10.地中梁形式に対応しているか。高さ、位置と本数の指定は可能か。高さ及び本数(1〜2)の指定が可能です。設計地盤面は、ヘルプに記載されている通りフーチング下面からの深さで設定してください。基本的にはフーチング下面=地盤面かと思いますので、初期値は0.0となっています。1.0と設定した場合は、設計地盤面はフーチング下面より1m下方ということになり、ヘルプに記載されている通り軟弱地盤ということになります。フーチング下面より上に地盤面を設定することはできません。基礎天端と水位は、設計地盤面に対する絶対値での指定となります。Ver.2.0.1以降の製品では、[地層]入力画面にてガイド図を確認できるようになっております。こちらの支柱のサイズは、ツリーメニューの[基準値]にてご使用いただくサイズを追加していただくことが可能です。基準値の画面でご使用いただく材質を各種設定いただき、[設備の諸条件・材質]画面に戻っていただくと、選択が増えていることがご確認いただけるかと思います。(2012)」でp.172〜に記載されております設計例より値を抽出して設定しております。「初期値」ですので、設計の際の断面性能については、適宜お客様の方でカタログなどの値を設定いただきますようお願いいたします。こちらの計算式は、結果確認画面で計算式を出力しております。σcA/fc+σbA/fb製品のSample3-1で示しますと、以下のようになります。2008年、2012年版に記載の設計例をもとに作成しております。ヘルプの「サンプルデータ」のページにてサンプルデータの説明を行っておりますのでご確認ください。設備に関しては、設計例とプログラムの結果値との比較・検証も行っております。形状の寸法については以下のようになっております。Hn2〜Hn4については、内装の側板の板厚の変化の区間数だけ設定が必要になります。このうち、Hn2区間として設定された区間について、応力度照査が行われ、上側の側板については、Hn3とHn4で2つ分区間を設定できますが、応力度照査を行わないため、設定できるのは板高のみで、重量や板厚は設定できません。製品ヘルプにも記載させていただいておりますが、Ro、Hm1については描画用の数値、Ri、R2、Hn1、Hn3、Hn4については、現在製品内でまったく使用していない値となります。そのため、設定を行わなくても計算の結果に影響はありません。H1/Dはそれぞれ以下のように設定してください。内槽の内径この値は、高圧ガス指針に記載されている通り、計算に影響を及ぼす値となっております。[基準値]-[鉄筋の断面積]画面にて希望の鉄筋径、断面積のパターンを増やすことが可能です。戻ると追加したデータが選択可能となっております。Ver2.1.2より、偏心率が1/6を超えた場合も接地圧の算定を行うように機能を改善いたしました。1/6を超える場合は、以下の式を用いて三角形分布の接地圧を算定しています。表記にならって記載しておりますが、この2つの値については、設備内部の値であり、描画にも計算にも影響しておりません。値が不明であれば、0.001などの適当な数値を設定していただければ問題ないかと思います。この件については、「高圧ガス保安協会」の方にも扱いについて問い合わせをしまして、以下のような回答を得ております。"球形貯槽の内容液重量の扱いについては、告示に規定されております。告示第5条第1項第2号及び第6条第1項第3号に規定されていますのでご参考ください。90%となっていますが、この(A)の値が、充満度が90%の状態における重量に相当します。充満度か90%のときの重量に、さらに充満度から算出した有効率を考慮しています。15890×10^3が、充満度50%のときの重量だった場合は、この値に充満度50%のときの有効率0.36を乗算する、ということになります。"したがいまして、本製品での扱いは以下のようになります。上記のようにご設定いただければ、基準通りの計算を行うことが可能になります。基本的には自動的に計算された結果となりますが、脚注作用力の直接指定で、地表面における設計水平震度を設定することは可能です。群杭係数は内部計算しており入力することはできません。)編」p.119から下記の式で算出しております。設備(上物)についてはレベル1、レベル2地震時について照査を行えます。基礎についてはレベル1地震時までとなっております。一様地盤として取り扱っております。杭の地中部1/βの範囲の平均的なkhを用いております。VRシステム・パーキングソリューション・ECOソリューション>>その他ソリューション。