放射性物質を含む汚染水を減らし、外部漏出を回避するメドが立ちかけたところに、また漏水(ろうすい)トラブルが襲った。循環注水冷却の中心を担う浄化システムの試運転はトラブル続きで、専門家から「いつストップしてもおかしくない」との声が上がっていたが、稼働初日からその懸念が現実化した形だ。「安定的な冷却システムを確立する目標に近づいた。いうのも、当初は格納容器内に水を満たして冷やす「冠水(水棺)」を目指していたが、1〜3号機で炉心溶融や原子炉圧力容器の損傷が判明。冷却のために原子炉に注入した水が汚染水として漏出していたことから、水漏れを逆手に取った循環注水冷却に方針転換を余儀なくされた苦い経緯があるからだ。「みなさんにお知らせがあある。西山英彦審議官は、「炉心が冷やせれば(作業が)楽になり、放射性物質についても気にしなくて済むようになる」と、作業効率の向上を期待していたが、その期待はもろくも崩れ去った。■懸念もともと汚染水浄化システムには、懸念材料が山積していた。試運転では、配管の接続部から漏水し、ポンプ制御プログラムの設定ミスまで見つかった。本格運転を控えていた16日夜にも再び漏水が判明。その後も、通水した汚染水が多すぎて装置が停止するなど、稼働させては止まるということを繰り返してきた。東電は「維持やメンテナンスにはそれなりのリスクがある。配管接続部からの漏洩(ろうえい)といった事態がないとはいえない」とし、細野補佐官も27日夕の会見で「いつ停止するかわからない仕組みでは安定冷却とはいえない」と危惧(きぐ)していた。汚染水からは毎時1千ミリシーベルトを超える高い放射線量も確認されている。今後、浄化装置そのものが停止すれば、再び汚染水が増え、外部流出の危機が訪れかねない。大量漏洩などがあれば、人が近づくことも難しく、修復作業が困難となる可能性も指摘されている。東京工業大の竹下健二教授(原子力化学工学)は「今後も不具合が生じる可能性は高い。さまざまな状況を想定した備えを用意しておくべきだ」と懸念していたが、それが図らずも的中した形となった。22時59分)東京電力は27日、福島第1原発の敷地内にたまっている高濃度汚染水を浄化し、原子炉の冷却水として再利用する「循環注水冷却」の本格稼働を始めた、と発表した。開始から1時間半後に原子炉に注水するホースで漏れが見つかり、水の移送を停止した。高濃度汚染水の浄化処理は続け、原子炉への注水も従来のろ過水タンクから継続している。循環注水冷却は、原子炉の安定冷却に向けた一歩になり、東電は原因を調べ対策を実施した上で28日にも再稼働する方針だが、安定運転には依然課題が多く、不安を残すスタートになった。汚染水の浄化システムは17日の稼働開始から放射性セシウムの吸着装置などでトラブルが相次ぎ、断続的に運転を停止。部品交換などを経て、システムの安定的な運転にめどが立ったため、東電は27日午後から処理水の注水は開始できると判断。同日午後4時20分に注水を始めた。作業員が同日午後5時55分ごろ、処理水タンクの下流側にあるホース間の継ぎ目から水が漏れているのを発見。福島第1原発では、燃料冷却のため1〜3号機の炉心への注水を続けているが、圧力容器や格納容器の損傷部分から漏れた水が、高濃度汚染水となって、これまでに約11万トンが原子炉建屋などに滞留している。循環注水冷却が本格稼働すれば、これ以上の汚染水の発生を防ぐことができるはずだった。システムは、国内外の企業の装置から構成され、全長は約4キロ。27日の東電の調査によると、処理前の汚染水に含まれるセシウム134は1立方センチあたり220万ベクレルだったのが、浄化後は同1・1ベクレルに、セシウム137は同240万ベクレルから0・65ベクレルに減少した。放射性物質の濃度が100万分の1以下になり目標とする浄化能力を達成できているとしている。同日の会見で「2カ月間という準備期間は厳しかった。今後もトラブルがあるかもしれないが、安定的な冷却にもっていきたい」と述べた。◇ホース水漏れ、安定稼働楽観できず東京電力福島第1原発で27日、汚染水浄化システムが本格稼働し、処理した汚染水を原子炉の冷却水に再利用する「循環注水冷却」が始まった。安定運転が続けば、原子炉の安全な状態である冷温停止の達成が視野に入る。稼働直後に汚染水を移水するホースで水漏れがあり、今後も問題なく稼働できるか不透明だ。現在の事故対応で最大の課題の一つが汚染水だ。原子炉の冷却には水を注入しなければならないが、注入するほど汚染水が発生。汚染水は作業を妨げ、一部は海に漏れた。システムの安定稼働は「炉心の冷却」「汚染水の低減」の両立をにらんだ神経戦からの解放になる。班目(まだらめ)春樹委員長が27日の会見で「何もなく進むことはない。安全管理に努めてほしい」と語ったように、楽観できない。11万立方メートルもの膨大な汚染水の処理は前例がない。システムは全長4キロに及び、トラブルが懸念される場所は多い。処理に伴って年末までに発生する約2000立方メートルの高レベル放射性廃棄物汚泥(スラッジ)の保管方法のメドが立っていない。そもそも、循環注水冷却の実施は、政府と東電の「希望的観測」で遅れた。東電が4月に発表した最初の工程表に循環注水冷却ではなく、格納容器全体を水で満たして冷却する「冠水(水棺)」が収束の決め手として明記した。ところが、その後の分析で、格納容器に穴が開いていると判明。注水するほど汚染水が発生することが裏付けられた。メルトダウン(炉心溶融)や格納容器の損傷はないとしてきた政府と東電の対応が、初動対応を遅らせた。日本原子力学会のチームは、事故から約2週間後の3月28日に循環注水冷却を提言した。「冠水にこだわり時間をロスした。xFhARAfuLIメルトスルーしてたら冷却自体が出来ないのでは。地下ダムでメルトアウトを回避して石棺ってコースはまだ有りだろうか。yEQbREUlrY日米財界の番犬産経が絶対に書かないこと。韓国民は1機3500万ドルもする戦闘機F15Kスラムイーグルをボーイング社から40機も売り付けられている。我が日本も1隻1500億円維持費年間40億円のインチキ艦船イージス艦を6隻も買わされているバカ国民。これは何かのパフォーマンスなのだろうか。地下ダムは、底にコンクリートを打たないから、燃料をコンクリで固める石棺は、すんなりとはいかないと思います。一度、燃料が混ざった汚泥を取り出して、底版を打って、汚泥を戻せば、石棺になる。チェルノブイリ同様、漏れるでしょうね。底の補修とか増築は、現実には不可能であることを考えると、取り出した汚泥を、別な場所で、処理した方が得策だと思います。1〜3号機の圧力釜、格納容器は、3月中にとっくにもぬけの殻だと言ってるのがまだ判らないのか?燃料は格納容器の殻を破り、そのずっと下の水などどこ吹く風のコンクリート深井戸の底か地球の中に鎮座してる最中だ。もぬけの殻で水循環し冷却出来ると思ってるお目出度さ。それをあたかも燃料が釜の中にある前提で冷却騒ぎに一喜一憂するマスゴミの詐欺記事。希望と現実を混同して「冷却」などと言ってるが、そんな二文字はすでに使えないことに気が付け。a4hOcOAaIQハゲタカアレバ、に火事場詐欺にあって、粗悪品を高値で買った。アンヌも自分の退職金を上乗せできるので上機嫌だった。国をあげての管総理への歓待はフランスの人の悪さのにじみ出たものだった。サルコジ、アンヌのいやらしさはテレビの画像を通しでも強烈だった。その後の舞台裏も笑ってしまう。日本はぺてんにかけられた。8awOEz3Txc株主総会で良い材料にするべく急いでたのがミエミエだったけど、ホント、ガキのおつむ。政治といい、へたな学芸会を毎日見せられてる感じ。「相手は取りはぐれのない、国民税金だ。取って来い.ワシの取り分増える。放射能廃棄物場にする計画は変わらない。ゴミ、ネットでの世論操作にだいぶ金がかかつた。アホなイエローモンキーはまだ気がついていない。Tweetこの記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)★登録無しでコメント可能。←ペンネーム新規登録ならチェック)↓ペンネーム(なしでも可能。あったほうが良い)↓パスワード(ペンネームに必須)(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告」をお願いします。1995スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。