13:37(1年以上前)エアコン・クーラーkakakucom01さんクチコミ投稿数:26件スレッドの最後へお聞きします。我が家(埼玉)は、マンションで100V30A契約です。昨日、Noji電気屋でエアコンを契約して来ました、200Vの18畳タイプです、その時の説明では、「コンセントを平行からILタイプに取り替えれば使えます」との話でした。今日Ym電気でお聞きした所、30Aでは、動きませんとの話、この場合、東京電力で、アンペアを30A→40Aに上げて貰えばよろしいでしょうか?識者の皆様よろしくお願いします。14:35(1年以上前)分電盤まで200Vの配線が来ているかどうかがまず問題です。来ていない場合、新たに引くことは難しいでしょう。200V配線がある場合は、配電盤の配線変更とコンセントの取替えで済みます。18畳用のエアコンは、暖房時4000Wくらいの電力を消費します。交換ではなく増設だとすると、60〜70Aの契約にする方が良いと思います。14:41(1年以上前)18畳タイプですと冷房能力5〜6kWクラスだと思われます。最大電流値が20Aは必要なのと単相200Vなのでコンセント口を替えるだけではだめだと思います。ブレーカー側も単相200Vの漏電ブレーカーに耐20A以上の電線が施設されてなければそれも変えなければなりません。コンセント口だけを変えれば100Vが200Vになる訳ではないので工事ではその辺も踏まえた工事計画を。家は4kWのエアコンで契約アンペアは50Aですが単相200V仕様のエアコンを据え付けた際に漏電ブレーカーからコンセント口まで100V仕様から200V仕様へ変更工事がなされました。この辺も工事日の前に下見してもらって必要な工事を見積もってもらった方が良いです。急な別料金が必要と言われないようにも。後、工事の方法や化粧カバーなども工事費に含まれるのか等、具体的な打ち合わせを要求しましょう。後日のトラブルを防ぐためにも。回答有り難う御座います。分電盤まで200Vが来てるのを確認する方法は、どこを見ればいいでしょうか?200Vが来てなければ、急ぎ取り付け中止(100Vのエアコンに変更)にした方がよろしいですね。15:10(1年以上前)>Re=UL/νさん>あさとちんさん有り難う御座います。写真見ると200V来てるみたいです。15:45(1年以上前)単相3線、110V/220Vのブレーカーが付いているので大丈夫みたいですね。エアコンコンセントまで200Vの配線はされているでしょう。取り付け工事前に電力会社の契約を変更し、ブレーカーを交換してもらう必要があります。200Vの場合は、電流は20Aが加算になるので、50A契約でOKです。15:58(1年以上前)こんにちは200Vが来てるかどうかを確かめるには、写真の分電盤のカバーを下からめくって開けてみます。赤白黒)が入っていれば来ています。18畳タイプなら100Vでの機種は無い可能性もありますし、あっても30Aでは不足しますので容量アップが必要となります。200Vタイプなら、他の電化製品が少ない場合なら間に合うこともあります。100Vの機種に比べ、200V機種はAが半分で済みます。16:00(1年以上前)>あさとちんさん>Re=UL/νさん感謝です。明日、東京電力に契約変更の件聞いてみます。16:08(1年以上前)>里いもさん>あさとちんさん皆さん、感謝です。16:19(1年以上前)家庭用の基幹電力は図のように(参考)なっていて、赤とグレー、青とグレーでAC100となり、赤と青でAC200となります。この配線がなされているかどうかです。エアコンへの配線ブレーカーが赤と青に接続された200V仕様なのか、一般100Vコンセントと同じなのかで工事方法が変わります。写真に映っていないエアコン用のブレーカーが200Vならばコンセント口まで200Vで配線されてると思われます。他の部屋用と同じなら100Vで配線されてる可能性があります。ブレーカーの110V/220Vはそのブレーカーが対応してる電圧であって、200Vで繋がってるのを示してる訳ではありません。単3(単相3線)なので200Vが来てると思います。16:23(1年以上前)写真の右端のブレーカースイッチの上に微かに赤いシールが見えるのですがそこに200Vと書かれてませんか?それが設置する場所のエアコン用なら200V配線がなされています。IHクッキングヒーターなど他の可能性もありますけど。このへんの写真を資料に工事の打ち合わせをしておくと、工事業者もそれなりの準備が出来ますね。16:52(1年以上前)分電盤までは200Vが来てることが分かりましたので、最悪でもそこからエアコンまでの配線工事が必要となります。エアコンの予定箇所へコンセントがあるとすれば、おそらくそこへは200Vが来てるはず(お部屋の大きさから、最初から200Vを引いている)なので、お店で言われるコンセント形状の変更だけで済む確率は高いです。現在お使いの容量を食う製品を他にお使いでなければ30Aで間に合うこともあります。エアコン設置後、ブレーカー落ちるようであれば40Aなりに変更すればいいでしょう。18:31(1年以上前)それならば、居間のエアコン用コンセントまで200Vで配線されてるはずです。後は、コンセント口の形状がエアコンに合わせるだけですので最初のコンセント口を替えるだけというのが合ってきます。最大電流値が20Aなので(冷房だと12A程度)、取り付け後に生活していてブレーカーが落ちることが頻繁になったら、契約アンペアを上げればいいと思います。(取り敢えず40Aとか)契約アンペアで基本料金が上がりますからアンペアは普通に生活していて電力不足でブレーカーが落ちない足りる分でいいと思います。等の環境条件の場合には無理なく稼働させ、省エネ効率を上げる為にも再考された方がいいですよ。19:52(1年以上前)kakakucom01さん、こんばんは。100Vのエアコンからの更新でしょうか。私の家も単相100Vから単相200V用のエアコンにしております。同じような状況ならエアコンを接続するコンセント側の形状変更とブレーカー端子側の配線の組み換え工事で済むのでお費用的にもそれ程は掛からないかと思います。一般に100Vから200Vにすることで同じ能力のエアコンで同じ仕事をさせる場合、流れる電流は半分で済むので、エアコン用のブレーカーはより小さい(トリップ)容量のものが選定でき、屋内配線もより細いもので済む方向となります。ブレーカーのお写真を拝見しますと、もともと単相200Vを考慮した屋内配線の設計でしょうから恐らく配線は既設流用できると思います。環境が整っているなら200Vの方が屋内配線でのロス(電圧降下やジュール熱)も少ないので良いと思いますね。【おすすめリスト】学生向けおすすめノートPC【おすすめリスト】学生向けおすすめノートPC【質問・アドバイス】LANポート付タッチパネル対応のラップトップを探しています【欲しいものリスト】自作PCから7.1chサラウンドオーディオ環境ピックアップリストトップこのコンテンツはJavaScriptを使用しています。