Fri本日は相模原市で賃貸マンションの給水ポンプ交換工事でした。マンションのオーナー様、有難う御座いました。1号ポンプのメカニカルより水漏れし異常音が出てしまい2号の自動運転で運転してましたが年内に無事交換出来ました。受水槽から水漏れしてます。タンクの中と外から既に補修した跡があります、タンクの耐久年数も超えてるのでこれ以上の補修は難しいと思います。タンクの水漏れは夏にタンクが膨張し水漏れが止まります。寒い冬にまた水漏れを起こします。明日は南青山で受水槽と高置水槽の清掃です。別班が中央区でビルの汚水管詰り直し高圧洗浄作業です。