>大口径送水用ホーススーパーラインホーステイセンは高強度ポリエステルフィラメント糸でホースジャケットを製織し、ジャケットと接着性に優れたウレタン樹脂がジャケットをサンドイッチするように外から中へジャケットを突き通して押し出され、両面ウレタン樹脂引き大口径ホースを製造しています。写真の左側から挿入され白いジャケットは、黒く輝く両面樹脂引きホースとして連続して製造されます。ホース内外面の両面被覆タイプのメンテナンスフリーホースで呼称100から呼称300まで取り揃えています。※数値は規格値ではなく、測定値です。文章100mmから300mmまで検定品で各種金具用意しております。300mmホース回収装置・750mコンテナ(ハイトランス社製)送水システムテイセンはホースメーカーであると同時に送水システムメーカーでもあります。大口径ホースを効果手的に使用するには、送水ポンプの送水量と送水圧と取水深さなどのポンプ性能、それに送水距離と高低差など送水条件を考慮して最も有効な口径と最大使用圧をもつホースを選定する必要があります。システムの設計は弊社が行いますが、ユーザーの皆様が送水システムを自ら設計していただける計算ソフトも準備しております。耐圧テスト(金具付)大口径ホースは金具付で全数使用圧で耐圧テストを実施しています。帯電防止加工品も用意しました。石油コンビナートでは消火作業による二次災害の可能性も考慮する必要があります。スーパーラインホースはブラックとオレンジの2色があります。ウレタン自体は電気抵抗値が他の樹脂と比べて比較的低い樹脂ですが、ホースの展張・回収中に摩擦によって静電気を帯びる可能性があります。下表のとおりカーボンが混入されているブラックはオレンジよりも二桁電気抵抗値が小さくなっています。コンビナートで使用されている大容量泡放水砲用300ミリホースは、ブラックを使用しています。帯静電防止剤を添加することでさらに電気抵抗値を低く抑えることが出来、二次災害の防止に威力を発揮します。7.19×10※数値は規格値ではなく、測定値です。文章150ホース250ホース300ホースホース展張と回収装置(HRU積載コンテナ車)ホースの展張はコンテナから振り落として敷説します。展張の始め、ホースを押さえつけて車両を前進すると自動的に引き出され、その後は振り落とされたホースの重みで人員なしで敷設することが出来ます。ホース展張作業時ホースの回収は運転席後部に収納されているHRU(ホースリカバリーユニット)が回収位置に自動的に固定されます。右の写真1のように高い位置で引き上げるためホース内に水があっても難なくホースを引上げ、コンテナへ回収します。金具部分も写真2のようにHRU前後に設置された2組のローラが前、後の順に開閉して連続的にホースを回収します。性能は圧力損失の良否にかかっています。150mmホースの圧力損失は低く遠距離大量送水に適しています。●150スーパーラインホースはオス・メスなしのストルツの継手を使用します。オス・メスなし、しかも1/3回転で着脱できます。※仕様につきましては改良のため予告なく変更する場合がございます。