建築設備設計基準(抜粋)電源回路の防護(1)低圧用SPDの設置は、次による。1ノイズ対策及び機器の動作確保のために設ける単独の接地極とその他の共用した接地極を接続するSPDは、原則としてクラスII相当とする。単独の接地極に雷電流が多く流れ込むおそれがある場合は、クラスI相当とする。2低圧用SPDに設けるSPD分離器は、SPDを設置する箇所の短絡電流を遮断できるものとする。(2)低圧用SPDは、原則として設置される箇所の雷電流を考慮した公称放電電流とし、次による。1最大連続使用電圧は、表1による。5381-11「低圧サージ防護デバイス―第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。(1)回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。(2)その表面に正常な状態であるか故障しているか判別できる表示を行うものとする。5381-11「低圧サージ防護デバイス―第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスII試験によるもの)の性能は、特記がなければ、右表による。5381-11「低圧サージ防護デバイス―第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスI試験によるもの)の性能は、特記による。1線当たりとし、対地間の値を示す。印加電流波形は8/20μsの場合を示す。1線当たりとし、対地間の値を示す。用途(通信回線種類)によりSPDの対応機種が変わる場合があります。用途と各SPDの仕様をご確認ください。電流制限機能を有するものとする。100Vハイインピーダンス系スピーカラインに適用する場合を示す。用途(通信回線種類)によりSPDの対応機種が変わる場合があります。用途と各SPDの仕様をご確認ください。