記事を書きたいと前々から思っていました。普段の給湯器交換の様子をまとめることができました。コックを閉める配管類を外す古い給湯器を外す新しい給湯器を設置する配管をつなぐガス漏れをチェックする開梱作業まずは給湯器の梱包をあらかた取ります。取扱説明書など、細々したものも入っているので、それらが風に飛ばされたりしないよう注意が必要です。各配管のコックを閉める古い給湯器の配管のコックを閉めていきます。順番は、ガス→電源(リモコン)→水道の順番です。安全に作業を進められます。配管類を外すコックを閉めたあとは、各配管や配線を外していきます。最後の工程で新しい保温材を巻きます。追い焚き管(お湯・水)2本→ガス→給湯(水・お湯)→リモコン(電源)です。浴槽内に水が残っていると、その水がなくなるまで滝のように水が流れることになります。浴槽は空の状態にしておいた方が安全です。●ガス管は固い!ガス管はかなり固めに閉められています。管を外すと、内部に残っていた少量のガスが漏れ、ほんのりガス臭がします。古い給湯器を外す無事に配管が外せたので、給湯器本体を外します。給湯器上部のビスを外します。ビスには家の壁の塗装が塗られていることもあり、ネジ頭に塗料が詰まって固まっている場合があります。このままではドライバーがうまく入らずビスを外せないことが多いです。面倒ですが、先端の尖った工具などでネジ頭をほじくり、ドライバーを差し込めるようにしています。壁の高い位置に給湯器が設置されていますよね。慎重に作業しなくてはいけません。<マニアック豆知識>●高所作業で注意していることは?給湯器を落とさないことそして自分が落ちないことこの2点に尽きます!!古い給湯器内に水が残っていると更に重たいです。エコジョーズなど高機能な給湯器は内部の機器も多いので重たくなります。新しい給湯器を運び入れます。給湯器は10年くらい経つと表面の塗装が劣化しているので、運び出すとき必ず作業着に白い粉がついてしまいます...。新しい給湯器を運ぶ前に、古い給湯器と重ねて大きさが大体一緒か確認します。同じタイプの後継機などであればほとんど大きさは変わりません。給湯器の号数が変わっていたり、メーカーが変わったりすると、新旧の大きさに差が出ることも...。配管を加工したり伸長したりして調整もします。壁にぶら下げる(上部・中央のビスに引っ掛ける)→配管の位置を確認する→問題なければ上部の残り2ヶ所のビスを留めるという順番で進めます。このとき、もし穴の位置が変わるようならば古い穴をシリコンで穴埋めしています。今回は同じメーカーの給湯器へ交換だったので、あまり配管の位置について懸念事項はありませんでした。配管をつなぐ配管の状況を確認します。長年紫外線にさらされていた影響でパウダー状に劣化しています。この現場では雨はあまりあたらない位置でしたが、もっと劣化がひどい現場もあります。古い保温材も交換してしまいたいので、すべて外しておきます。配管についているゴムパッキンも劣化していました。紙に押さえつけると真っ黒な墨のように跡がつきます。いった小さなところも、新しい部材に取り替えるのが大事です。<マニアック豆知識>配管の納まりを考えるとき、基準になるのはガス管です。ガス以外の配管(水やお湯)は加工しやすいからです。加工の大変なガス管はそのまま活かし、ガス管にあわせて納まりの悪い配管を加工するのが最も効率的と考えています。今回は水の配管を加工することにします。配管の材質はステンレス。号数は13号か20号が一般的で、作業車に常備しています。<マニアック豆知識>ステンレスフレキの特徴をご紹介します。メリットは加工のしやすさです。現場の状況に合わせて曲げて使っています。内部の水が凍結しやすい点が挙げられるでしょう。設置場所に合わせて大体の長さに切ったステンレス管を加工します。加工は結構コツのいる作業です。どちらが下手な加工で、どちらが上手な加工か分かりますか?<マニアック豆知識>配管をつないだあと、すぐに通水させておきます。早めに通水することで、漏れの有無を確認できます。最後にリモコンケーブルをつなぎます。長さが足りなかったので、こちらも新しい線を足して長く加工しました。ガス漏れをチェックするガス検知器を使い、ガス漏れしていないか確認するのも大切な作業です。全国的に13Aがメインに使用されています。(ちなみに12と13とは、発熱量の違いを表しています)給湯器やその周りに細かく検知器をあてて、ガス漏れしていないか十分にチェックしていきます。