ηAC」を取り上げて、カンタンで最適な省エネ住宅のつくり方のテクニックを説明します。実際の計算はLIXILの水道光熱費シミュレーションが自動で行ってくれますので、具体的な計算方法ではなく考え方を理解しましょう。第3回目「省エネ性能の3つの基準はカンタン!」のおさらいから始めます。夏期に窓から差し込む日射熱は、室内の温度を上げます。外壁や屋根も強い日差しが当たると熱せられて、その熱が室内に入り込みます。これらの窓や壁、屋根から入り込む熱の総量を小さくすれば、室内温度が上がりにくく、冷房の効率や快適性も向上します。ηAC(イータエーシー)」でした。ηAC」に大きく影響するサッシ下の図は、夏期に外皮から屋内に入ってくる熱の割合を表した図です。UA」の場合と同様にサッシの選択が最も重要であることがわかります。夏期における熱の侵入割合※1・2では、サッシの日射熱の取得性能をどのように選択すればよいのでしょうか?大半の日射熱は主にサッシのガラスを通して室内に入り込みますが、その量はガラスの仕様によって大きく異なります。η」という新しい用語が出てきました。η」は、サッシのガラスに入射した日射量に対する透過した日射量※3の割合です。この値が小さいほど日射の侵入を防ぐ遮熱効果が高いガラスということになります。これが重要なポイントです。U」で自動的に決まります。一般的なドアもガラス面積が小さいため、同様となります。η」から求められます。整理すると以下の順番で求めていくことになります。「ηACのAC」は平均のアベレージと冷房期のクーリングの略称であることを覚えておくと、区別しやすいです。η」に限定して説明します。η」のサッシを使えばよいのでしょうか。参考となるのが省エネ基準告示で、地域区分ごとにサッシに必要な日射遮蔽の対策が決められています。ηが0.49以下のものに、付属部材(南±22.5度は外付けブラインド)またはひさし、軒等を設ける表の記載内容が少し難解ですので、まとめると以下の通りとなります。[1~4地域]ηACは冷房期を対象とした基準なので、寒冷地の1~4地域の基準はありません。これらの地域でも近年は酷暑になる期間もありますので、基準はなくても夏の日射を考慮した設計は必要でしょう。[5~7地域]複層ガラスの場合には、以下の3つの中のいずれかの仕様が必要となります。1日射遮蔽型Low-E複層ガラスを用いる。2日射取得型のLow-E複層ガラスにひさしや軒等を設ける。3複層ガラスに和障子や外付けブラインドを設ける。(南東~南西面は外付けブラインドのみ可)1はサッシだけで対策をすることが出来ます。2と3の対策は、全てのサッシにひさし等、または和障子や外付けブラインドが必要になるため、設計や施工の手間が増えたり、コストアップにもつながります。[8地域]複層ガラスの場合には、日射遮蔽型Low-E複層ガラスにひさしや軒等、または、和障子や外付けブランドを設ける必要があります。U」と同様に、LIXILビジネス情報サイトから調べます。暖冷房(外皮:ガラス・建具ごとの日射熱取得率)」をダウンロードできます。LIXILの代表的なサーモス(サーモスX、サーモスII-H、サーモスL)は、「樹脂と金属の複合材料製建具」なので右側の列の分類から探します。行方向は、ガラスの仕様で分類してあります。ガラスの「二層複層」、さらにその中で「Low-Eガラスや複層ガラス」などに細分化されています。η」は、日射取得型が0.51、日射遮蔽型が0.32の2種類あることが確認できます。ここも重要なポイントです。Low-E複層ガラスは、ガラス色で区分されることもあり、LIXILではクリア、グリーン、グリーン(高遮熱型)そしてブロンズの4種類があります。クリアは日射取得型に分類され、グリーン、グリーン(高遮熱型)、ブロンズの3種類は日射遮蔽型に分類されます。LIXILの代表的なサッシの複層ガラスの特徴を次の表にまとめました。小さい日射取得型Low-E複層ガラスクリア室内側のガラスに無色透明の特殊金属をコーティング。ηAC」の適合は、サッシのガラスを変更することが最もカンタンな方法なのです。遮熱性能の弱い部分を強化するという意味でも、理にかなった省エネ住宅の設計テクニックです。次回は、さらに快適な住環境を目指すための窓設計ついて説明します。この連載コラムを読んで実践して頂ければ、「住宅の省エネ性能の説明義務化」の準備は万全!ぜひ、この連載コラムを通して、今から2021年に向けた省エネ住宅づくりの準備を始めていきましょう。日本ツーバイフォー建築協会等の団体によるセミナー講師を歴任する住宅性能のスペシャリスト。省エネルギー建材普及促進センター「省エネ建材で、快適な家、健康な家」より。AC」の計算には、床と換気による日射侵入は含まれません。実際の値はサッシの枠の見付け面積相当分も考慮されます。入射した日射熱が室内側に放出される熱量も含みます。開口部比率の計算が不要な「開口部比率(に)」区分の値を記載しています。用いた比較的に有利な性能値もあります。暖冷房(外皮:ガラス・建具ごとの日射熱取得率)」をご参照ください。水道光熱費シミュレーション」なら、省エネ性能の適合状況を自動判定でき、同時にお施主さま向け提案書も作成することができます。登録料・利用料は無料!ぜひご活用ください。