鑑別問題で出題される電線・ケーブルと電線を接続する材料についてまとめています。600Vビニル絶縁電線(IV電線)600Vビニル絶縁電線(IV電線)は、屋内配線に使われる絶縁電線です。IV電線は、絶縁被覆がビニル(塩化ビニル樹脂)の絶縁電線で、最高許容温度は60°Cです。VVFケーブルは、絶縁被覆およびシース(外装被覆)がビニル(塩化ビニル樹脂)のケーブルで、最高許容温度は60°Cです。VVRケーブルは、絶縁被覆およびシース(外装被覆)がビニル(塩化ビニル樹脂)のケーブルで、最高許容温度は60°Cです。VVFケーブルとVVRケーブルとの大きな違いはケーブルの断面の形で、VVFケーブルは断面が平らになっていますが、VVRケーブルは丸くなっています。絶縁被覆とシースの間に入っている紙みたいなものです。EM-EEFケーブルは、絶縁被覆がポリエチレン、シース(外装被覆)が耐燃性ポリエチレンのケーブルで、最高許容温度は75°Cです。燃焼時に有害ガスを発生しないケーブルで、エコケーブルとも呼ばれているケーブルです。CVケーブルは、絶縁被覆が架橋ポリエチレン、シース(外装被覆)がビニルのケーブルで、最高許容温度は90°Cです。スポンサーリンクスポンサーリンクリングスリーブリングスリーブは、電線相互を接続(圧着接続)するのに使われます。3種類があり、接続する電線の太さや本数により適切なリングスリーブを使います。リングスリーブで電線を接続するときは、リングスリーブに電線を通し、リングスリーブ用圧着工具でリングスリーブを潰して接続します。ちなみに、リングスリーブ用圧着工具は、こんな工具です。差込形コネクタ差込形コネクタは、電線相互を接続するのに使われます。差込形コネクタには「2本用」「3本用」「4本用」などがあり、接続する電線の本数に合った差込形コネクタを使います。差込形コネクタで電線を接続するときは、差込形コネクタに電線を差し込んで接続します。ねじ込み形コネクタねじ込み形コネクタは、電線相互を接続するのに使われます。電線を機器の端子に接続するときに使われます。電線を圧着端子に接続(圧着接続)するときは、電線を圧着端子の穴に通し、専用の工具で圧着端子を潰して接続します。電線相互を接続するのに使われます。電線を圧縮端子で接続(圧縮接続)するときは、電線を圧縮端子に通し、専用の工具で圧縮端子を潰して接続します。試験問題に掲載されている写真です。鑑別問題で出題される「スイッチ(機器をON/OFFする器具)」についてまとめています。スイッチには似たようなものが多いですが、それぞれの特徴をおさえながらおぼえていくようにしましょう。鑑別問題で出題される「コンセント」についてまとめています。着目しておぼえていくようにしましょう。鑑別問題で出題される「遮断器と開閉器」についてまとめています。遮断器と開閉器には似ているものがありますが、それぞれを見分けるポイントをおさえておけば大丈夫です。鑑別問題で出題される「照明器具(照明と照明を取り付ける器具)」についてまとめています。取り付け場所や光源の種類などに着目しておぼえていくと比較的おぼえやすいです。鑑別問題で出題される「電線管工事で使う材料」についてまとめています。電線管工事で使う材料は、材料の材質(金属製か?樹脂製か?)や、その材料に使われる電線管の種類(ねじなし電線管か?PF管か?)などに着目しておぼえていくとおぼえやすいです。ついてまとめています。鑑別問題で出題される「電気工事で使う工具」についてまとめています。鑑別問題で出題される「測定や検査に使う測定器・検出器」についてまとめています。