467円)メールマガジン新商品の入荷やキャンペーン情報などをお届けします!ご希望の方は下記にメールアドレスを入力し登録ボタンを押して下さい。9:00~17:00(WEBショップでのご注文は24時間受け付けております)「野菜づくり応援」は公益財団法人オイスカの活動に賛同し、売上金の一部を協賛いたします。協賛金はオイスカを通じて植林などの環境保全活動に役立てられます。エアコン室外機の日よけで省エネ・節電!遮光ネット使用事例エアコン室外機の日よけで省エネ・節電!遮光ネット使用事例エアコン室外機に直射日光が当たることを防止することでエアコンの冷房効率が良くなります。ここではその事例をご紹介いたします。その冷蔵施設のエアコン室外機の遮光用に『支柱が通せる遮光ネット』を採用頂きました。当シーズンは8月上旬からの遮光ネット設置で電力使用量が約5%ダウン。年によって荷物の取り扱い量に変動があるので一概に前年との比較はできませんが、今シーズンは前年よりも取扱量が増えている(荷物の出入りが多い=エアコンに負荷がかかる)状況で節電効果が得られました。デマンド(最大電力使用量)が下がることで契約電力も下がり、年間を通じてさらに節電できる見通しで、来シーズンにかけて10%程度の削減ができる見込みです。支柱通し部分を上手に利用していただき、見た目も美しく設置していただいております。※業務用エアコンの吹き出し口は上面にあります。日よけをしている部分は吸い込み口・熱交換器フィンです。「液体が蒸発する時に周囲から熱を奪う」(気化熱)という性質を利用しています。<「気化熱」の例>アルコール液で皮膚を消毒するとスーっと冷たく感じます。これはアルコールが体温によって蒸発し、その時に皮膚の熱を奪っているためです。エアコンは「室内機」と「室外機」で構成されており、それぞれが「熱交換機」を持っています。両機をつなぐパイプの中を「冷媒」が気体になったり液体になったりしてぐるぐるまわっています。●室内機では液体→気体になるときの気化熱でまわりの空気から熱を奪う(冷やされた空気は室内へ送風)●室外機では圧縮器で圧力をかけられて気体→液体に変わり、外気より高温になる(熱風としてファンで排出)という繰り返しを行ないます。身近なモノのしくみと歴史/鈴木出版>このようにエアコンは室内機と室外機で熱を交換して室内を冷やしているため、室外機が直射日光に晒されて熱くなってしまうと十分な熱交換ができず、余計な電気を使用してしまいます。(室内側と室外側の温度差が小さいほど、消費電力を抑えることができます。)また、エアコンの心臓部、冷媒を圧縮するコンプレッサーへの負担も少なくなり寿命を延ばすことにもつながります。(フィルターの掃除などの日頃のお手入れも合わせて行なう必要があります。)室外機を遮光する際のポイント室外機が熱くならないようにする方法のひとつが『遮光ネット等で日よけをする』ことです。※元から直射日光が当たらない場所に室外機がある場合は効果がありません。日陰になるからといって室外機を完全に覆ってしまってはいけません。冷房時、室外機の吹き出し口から熱風を吹きだして放熱しています。吹き出し口を塞いでしまうと、放熱した熱い風を再び吸いこんでしまうので、冷却効率が著しく低下してしまうのです。室外機(吹き出し口)の前はできるだけスペースを空けて風通しをよくし、空気の循環がスムーズにできるようにしましょう。熱交換フィンが目詰まりしていると効率が悪くなります。(フィンはデリケートな部品なので掃除には注意が必要で、専門業者に依頼したほうが良い場合があります。取扱説明書をよく読みましょう。)熱交換をしているこの部分に日が当たらないようにするとより良いです。ネットやスダレを使用して日影をつくる場合は、室外機から少し離して設置しましょう。室外機にピッタリ付いていると、太陽光による熱が室外機に伝わってしまいます。断熱性の高い素材を使用するのも一手です。建物と壁の間のわずかな隙間に設置されていますが、これでは吐き出された暑い空気の逃げ場がなく、再度吸い込んでしまいます。◎ご希望のサイズ、数量等を以下よりご連絡下さい。1枚から作成可能です。別途お見積り致します。