・配管工事の際のゴミやバルブに悪影響を与えるような混入物のないよう管内掃除やストレーナを設けてください。・弁箱部に無理な力のかかるような取り付けは避けてください。ボール弁は動作不良やリークの原因になることがあります。配管の芯ずれ、面間の過不足、熱歪など掛からぬようにして下さい。・グランド漏れが生じた場合には、パッキンを締付けて下さい。グランドパッキンは成形加工されたテフロンを使用していますが増締めしても漏れが止まらないときは、新品と交換して下さい。・弁漏れが生じた場合には弁座を新品と交換して下さい。弁座は成形加工されたテフロンを使用していますので、交換の際には傷などをつけないよう充分注意して下さい。ボールもよく点検して傷などがついていたら新品と交換して下さい。・水垢が多い水質に御使用の場合は弁部が固着することがありますので2~3回/月は手動で動作を確認して下さい。