弊社が期待することなぜ弊社で働くのかキャリア開発ご使用のブラウザでJavaScriptが有効に設定されていないようです。JavaScriptを有効にして再度お試しください。Engineeringは重要なエネルギーおよびプロセス産業において、安全で清潔、確実かつ効率的な操業を可能にするクリティカルフロー制御ソリューションのプロバイダーとして、世界をリードする会社です。plcソーシャルメディア製品+サービス製品+サービス弊社は新規プラント建設に対して高度な工学的カスタムソリューションの設計、製造、設置を行うとともに、プラントのライフサイクルを通じて徹底したサービスサポートを提供しています。エンジニアリングのノウハウと流体制御技術を独自に組み合わせた優れたソリューションを提供します。Engineeringのノウハウと世界中で培ってきた経験があるからこそです。Zikeschケーススタディケーススタディ最新のIMIのケーススタディを業種、用途と業種別にご紹介しています。必要に応じて、ドロップダウンメニューを利用して内容を絞り込むことができます。最新のケーススタディニュースニュース最新のIMIプレスリリース、ニュースのアーカイブ、IMI最新情報、ケーススタディをご紹介しています。弊社の革新的な事業や功績に関する情報をご覧ください。弊社グループの可能性を最大限に引き出し、実績を上げるためには、適切な人材を適切な場所に適切なタイミングで配置することが重要です。カテゴリー、サブカテゴリー、産業、ブランド別に製品を検索する場合は製品検索をご利用ください。製品名で検索する場合はページ上部にある検索ボックスをご利用ください。CCIのチームはお客様と密接に連携して、過熱器の弁に関わる様々な問題の根本原因を突き止めました。CCIは、ある石炭を利用した火力発電所が競合他社が納入した過熱器のスプレー制御弁に問題を抱えており、発電所のパフォーマンスに大きな影響が出ているという情報を入手しました。これらの弁ではシートの浸食が頻繁に起きているうえに漏れもあり、低流量の制御能力だけでなく、タービンに入る蒸気の温度制御に支障をきたしていました。溶接されたシート設計がシートの修理工程を複雑にして、問題をさらに大きくしていたのです。この発電所は2015年からずっと、こうした問題に悩まされていました。CCIに連絡を取りました。CCIが以前にタービンバイパスシステム用に設置したDRE、NBSE、DRAG®のバルブのパフォーマンスが非常に優れていたことです。CCIのチームはお客様と密接に連携して、過熱器のバルブに絡む様々な問題の根本原因の解明に着手しました。CCIが明らかにした問題の原因は、現在のバルブが当初指定されたパラメータの範囲を超えて運転する必要があるという点でした。DRAG®バルブを提案しました。シャットオフを実現する空気圧ピストンアクチュエータなどが主な特徴です。100DLCの高いレンジアビリティを可能にしているのがDRAG®技術です。これは、シーティング部分に入る液体の速度を制限し、バルブの能力を低下させる浸食のエネルギーを最小限に抑えて、低流量時の制御能力とタイトシャットオフを可能にします。DRAG®技術はカスタム特性を持つディスクスタックを利用して、あらゆるプロセス条件下で正確な制御能力を最大限まで高めつつ、高いレンジアビリティを提供することができます。このお客様は、新しいバルブの設置を心から歓迎しました。新しいバルブの設置によって、競合他社のバルブで長期にわたって発生していたパフォーマンス低下の問題が解消されたのです。DRAG®弁が発電所の噴水制御の問題を。