CS-286CSXそれなりにがんばってるよ♪さんクチコミ投稿数:67件スレッドの最後へH29.9に、エアコンがついていなかった部屋(約9畳の洋室)に念願のエアコンを設置しました。真夏は過ぎていて冷房はほとんど使わずに冬を迎えました。家は、木造で築25年程度です。11月に入り寒い日がちょくちょくあったので、暖房をつけたのですが、部屋が温まりません。エアコンの設定温度は、暖房で30°Cで、3時間後、室内の温度計は12°C→15°C程度に上がったくらいです。吹き出し口から50cm程度のところは付け始めは、22°C位で、先ほど測ったら26°C位でした。(つけはじめて3時間位)温度計は、室内の3ケ所にそれぞれおいてみましたが、さほど変わりませんでした。サポートセンターに電話をして聞いてみたのですが、メーカー保証内ですが、故障でなくお客様の使い方の問題であれば出張料が発生しますとのことでした。今まで暖房としてエアコンを使用したことがなかったのですが、設定温度30°Cで、実際の室温15°Cというのはありえることなのでしょうか?ストーブ(灯油)をやめたくて、エアコンにしたのですが、ストーブを復活させようか迷っています。ストーブであれば1時間程度で、22°C位に室温はなり、暖かいです。エアコンの使い方を間違えているという可能性はあるのでしょうか?故障しているとしたらどこの可能性が高いのでしょうか?ちなみに冷房はそこそこ効いていた気がします。16:15(1年以上前)どのくらいの高さで室温を測定されているか分かりませんが一般に暖かい空気は上のほうへ冷たい空気は下のほうに漂います。天井付近の温度を測定してみてください。暖かい空気が漂っていると思います。エアコンだけでは室内の温度を上げるにはパワーが無いのでファンヒーターとか併用すると良いですよ。上方の空気を循環されるように上のほうへ扇風機を置くといった荒業もありますが落下すると危険ですのでお勧めしません。夏場の冷気は当然下のほうに漂うので涼しく感じられるのです。17:11(1年以上前)暖房時の初めの吹き出し温度が低すぎますね。メーカーサービスに問いあわせる前に先ずは購入先に相談しましょう。メーカーサービスにいきなり電話しても、そのような返答でしょうね・・・。17:21(1年以上前)TB48さん回答ありがとうございます。部屋ですが、天井高が250cmで測った場所は180cm位の場所です。天井付近も先ほど温度計で測ってみましたが、22°C位でした。量販店で説明を受けたときに、暖房能力がすっごく高いし、灯油より割安ですと言われたので、かなり期待してしまいました。今まで冬場は寒くて、起きるのが大変だったのですが、エアコンをセットしておけばぽかぽかの状態で、起きられると思いこんでいました。こんなものなんですね、きっと。17:24(1年以上前)YS-2さん回答ありがとうございます。延長保証は10年で加入しています。18:47(1年以上前)こんにちは。吹き出し口直近での温度が低過ぎでしょう。私もメーカー修理を勧めます。室温設定30度の暖房運転で吹き出し口直近の温度がそれに満たない、っていうのは明らかに異常です。部屋の中の熱源がそのエアコンのみならば。お住まいの地域は不詳ながら、この初冬の段階で既に霜取り運転(=暖房運転が一時的に止まる)が必要なほど寒いってことは考えにくく。部屋の状況(広さ、断熱性能)に対し、設置したエアコン本体の暖房能力が足りてない=機種選定ミス、ってこともありますけどね。氏曰く「冷房運転から暖房運転に切り替わるこの時期、その切り替えがうまく作動しない=暖まらない・冷えないって類のトラブルって多いんですよね」とのことでした。エアコンにとって、夏場の冷房と冬場の暖房っていわば「真逆」の動作になるから、とか。意図的に出力パワーを抑える、いわゆる「控え目運転」「省エネモード」の類の設定がなされてないことだけ確かめて、あとはメーカーに託しましょう。19:27(1年以上前)メーカー保証が有効なうちは、メーカー窓口に直接連絡した方が面倒がないでしょう。客が販売店に連絡してもいいのですが、その後にそれが販売店からメーカーに伝言連絡される→メーカー窓口/修理担当部署から客へ直接コンタクトがある→詳しい状況説明と来訪日程の調整→サービスマン来訪、って流れになりますから、販売店が間に入るメリットがあまり無いんです。販売店の延長保証を付けていて、既にメーカー保証が切れているって時期なら、最初に連絡すべきは販売店へ、です。メーカーとだけ直にやり取りして修理してもらった場合、販売店の延長保証は適用外になりますので、ご注意を。20:38(1年以上前)みーくん5963さん回答ありがとうございます。運転から暖房運転に切り替わるこの時期、その切り替えがうまく作動しない=暖まらない・冷えないって類のトラブルなんて、あるんですね。皆さんの回答を参考にいろいろ試してみて、やはり暖かくならないようならメーカーからサービスマンに来てもらおうと思います。22:05(1年以上前)工事業者の施工ミスによるガス抜けなんじょないかなー?機械自体が故障じゃなくても、中に入ってるガスが、配管の継ぎ目から抜けると、冷房も暖房も効きがかなり弱くなります。なんにしろ、まずやるべきなのは、買ったお店に連絡ですね。22:21(1年以上前)m.asaoさん回答ありがとうございます。ガス抜けですか・・・可能性はなきにしもあらずですね。1つ1つ試してだめだったら修理依頼しようと思っています。22:23(1年以上前)設定温度が30度で吹き出しが3時間で26度ですか?ざっくばらんに言って、いつまでたっても暖まりませんあくまでも見解ですがガスの漏洩を疑うべきです秋に近い時期には冷房が効いていても徐々にガスが漏れていたのでしたらそれくらいの吹き出し温度でも不思議じゃありません※ガスの漏洩量にもよりますけどね。仮に一日でガス圧が0でしたら全く暖まらないさきほど我が家のエアコンの吹き出しを測定しましたが52度の表示でした、1メートル離れても38度。新冷媒に変わってガス漏れが多いのも事実ですここ最近、数十件のガス漏れ対応に走り回ってうんざりですがとにかく修理依頼をされることを勧めますエアコン専門業者として寒いなか、無駄な電気代を払ってほしくありませんしね。)そして、皆さんがおっしゃるよう吹き出し口のピーク時の温風温度を測定してみてください。正常であれば40°Cは超えるはずです。能力の制限や低下をさせないためにも次のような設定にて測定してみてください。初期設定からやり直さなくてはならないのですが新品のアルカリ電池と交換してみてください。19:25(1年以上前)りゅうNO3さん回答ありがとうございます。>さきほど我が家のエアコンの吹き出しを測定しましたが52度の表示でした、1メートル離れても38度。すっごいパワーですね。20:12(1年以上前)リモコンにお知らせボタンとかで室内温度が表示もしくは音声でわかりますか?30°Cとかなってるとエアコンが温度は設定値になったと認識してパワーを下げてしまいます。自分の部屋もパナソニックのエアコンですが同じ感じで下の方が暖かくならないですもしかしたら室内機の取り付けが天井に近く無いですか?うちもそうなのです。自分は床の温度をセンサーで感知するムーブアイにすれば良かった機種選びを間違えたと思っています。参考になればいいですが。室外機の効率が悪いと聞いたような気がします。夏季の冷房については、冷媒なのでガスの影響が大きいようだったと思います。「冷房」モードで室温設定を下限いっぱいにして運転(=フルパワーで冷房動作させる)してみれば、だいたい判るでしょう。暖房の場合同様(真逆)に、吹き出し口から出る冷気の温度を計ってみて室温より十分低いなら、冷房機能はまともに動いている=ガス抜けとは考えにくい、ってことになります。冷房だけ/暖房だけがおかしいなら、機器の故障の可能性大ゆえに、先ずはメーカーを呼ぶ、って感じでしょうね。20:03(1年以上前)取り付けた業者を呼んで見てもらうべきだと思いますね。取り付けた業者に電話して話せば見にいくとかメーカーを呼べとかがはっきりするのではと思います。施工不良の他にも製造不良も考えられますが様子を見る段階ではなくて壊れていることは間違いがないでしょう。30度設定で15度にしかならないとかというのは見当違いです。何度に設定しても能力がなければ温度は上がりません。足元が40度になるというモデルなら吹き出し口は50度くらいの温風が出せるモデルと思います。最近のモデルは50度を超えた温度が吹き出せるようになっているものがあるんですよね。リモコンでそのモデルが出せる最も高い温度の風を何分かは出せるボタンの押し方があるのではないかと思います?そういう使い方ができるのならそれを使えばあったかい風が出てくるので温める能力がないかはっきりとわかると思います。うちは今年ダイキンに取り替えたのでダイキンなら暖房を続けて2回押すと高音風モードになります。14:39(1年以上前)>それなりにがんばってるよ♪さんエアコンの暖房能力は何kwでしょうか?私のは200V電通で0.7kw〜9.3kwです。10.0kw以上あるのが東北地方でエアコン暖房するには欲しい性能らしいです。それからサーキュレーターはお使いですか?(扇風機のようなもの)これ使ってなければ寒いですよ。あったかい空気が頭より上に溜まっているだけですから。使用してなければ小型のより30cmぐらいあるサーキュレーターがお勧めです。私のうちの場合、上の性能のエアコンで25.5度設定で、設置してあるリビングの隣(扉は開き放し)の和室の卓の上で1〜2時間で21度ぐらいの温度を示しています。小型のサーキュレーター買ってしまったのでこの程度かな、と思います。それから和室だと密閉性がマンションなんかと比べると低く、部屋の容積も大きくなるのでエアコン使うのには不利と言えば不利なところはありますね。14:45(1年以上前)今更ながらお使いらしいパナのエアコンの暖房能力みたら、3.6(0.5〜5.9)kWとなっていました。エアコンの性能不足なのかも。サーキュレーターは試してみるべきですよ。20:44(1年以上前)それなりにがんばってるよ♪さん、はじめまして。トピックスから遣って来ました。全体的に読ませて頂いた個人的な感じでは、エアコン自体に問題があると思っています。エアコンの暖房運転は、冷媒(通称:ガス)を用い室外機周辺の空気中の熱(ヒート)を室内にくみ取上げる(ポンプ)いわゆるヒートポンプ運転ですので暖房能力は室外機への吸い込み空気温度により変化します。(吸い込み温度が高いほど能力が上昇)上記理由で室外機への吸い込み空気温度(外気温)により数値は変化しますが、本体故障判定の目安は室内機の吸い込みと吹き出しとの温度差が一般的には15°C以上(室内の風量設定にもよりますが、通常は20°C以上)です。以下対応の参考ですもしこの温度差が出ていなければ、メーカーサービスさんに通常の故障として修理依頼を行えば、本体故障や冷媒リーク(ガス漏れ)を含めて総合的に判断を行って頂けるはずです。故障判定の場合は、メーカーで修理。冷媒リーク判定時は専用の測定器や道具(ギュッポフレックスなど)でリーク箇所(漏れ箇所)も調べて頂けると思います。↓https://www.yokogawa.com/jp-ycl/biz/orig-products/gupo/gupo-index.htmこの結果、(修理依頼完了時の伝票控え)を元に工事業者に改善を依頼する。私ならこの手順での解決を試みると思います。それでは、外野からの参考程度にお願いします。23:26(1年以上前)>それなりにがんばってるよ♪さんこんにちは!私も故障でパナの修理受けました。最近のパナエアコン修理方法は大きく2通りあるみたいです。<<<これはメーカーより外注の方も多いみたいですが自分の経験より色々計測器などを活用して皆さんが述べているような修理の為の方策を実施、修理を行うものです。町の電気屋さんがとっている手法です。2.最新のモニタリング機器を接続してエアコン内部の診断を行う。<<<そもそもなんですがパナの最近のエアコンは、ネット接続すればパナのセンターから監視できる仕様のようです。この機能を利用してモニタリング機器を接続・診断するものです。動いているエアコン内部をリアルタイムモニタリングするので診断はより正確にできます。こんな感じですので状況が許すなら修理はメーカー対応をお勧めします。03:31(1年以上前)>それなりにがんばってるよ♪さん参考になるかどうか。個人的な経験では『省エネ』なエアコンの場合、『セーブ運転』傾向なことで、ぬるい上げ下げになることがありはします。噴出し口の温度の状況からすると何らかの異常がある様にも思います。吹き出し口から50cm程度のところは付け始めは、22°C位で、先ほど測ったら26°C位でした。(つけはじめて3時間位)おっしゃる様に『誤用』で呼んだ場合は保証があっても出張・点検が有料になりますので、屋外温度等の周辺環境も参考にしながら、メーカサポートにてこの噴出し口の温度の状況(その他設定を極端に振った場合に正常ならあり得る挙動との差)から異常性があるかどうかを綿密に確認し、『故障が濃厚』という判断が為されればフィールドサポートを呼ぶという手順が望ましいのではないかと思います。吹き出し口の温度が26度の温風が出ているのに室温が殆ど上がらない事からもエアコン自体の性能不足、ご自宅が相当断熱性能低いかのどちらかの様な気がします。17:15(1年以上前)>それなりにがんばってるよ♪さん暖房設定温度を上限にしてしばらく運転したときに、室外機からは冷風(外の気温より相当冷たい風)が出ていますか?可能であれば室外機の後ろ側の薄い銀色の金属板が集中した部分を触ってみて、冷たくなっていますか?(触る場合は十分注意してください、鋭いので手が切れるかもしれないので、軽くです)室外機が冷たくなっている場合は一応は暖房運転はしているということになります。エアコンの暖房というのは、屋外を冷やして部屋を暖めるという、冷房と逆の動きをします。電熱器が入っているわけではありません。取付業者は販売店と別のようですので、メーカーの出張修理を呼ぶのが個人的には無難かと思います。原因の切り分けをしてもらって、それを元に施工不良であった場合は施工業者に対応を求めるがいいかと。出張費のみの場合の金額を考えて判断してみてください。23:27(1年以上前)>それなりにがんばってるよ♪さん可能性が高いのは施工不良によるガス抜けですね。施工業者に相談するのが良いと思います。23:11(1年以上前)>それなりにがんばってるよ♪さんこんばんはスレ主さんの話や、書き込まれたみなさんの意見を確認しました。冷房はそこそこ効いていて、暖房の吹き出し温度が低い。取付不良と思います配管を施工した後、エアーパージ(真空引き)しますが、真空不足の場合冷房運転はそこそこ冷えます、室外機で冷媒の膨張動作をしますが空気が混入していると、空気中の水分が氷結し冷房効果が低下しますが、解氷すると能力が復活します。空気混入状態で暖房運転すれば、不凝縮ガスとなり、暖房は効きません。問題は購入店が推奨(紹介)した業者でないこと取付た業者は保障しないと思います。取付けた業者へ連絡確認するか、購入店へ相談したら良いと思います。エアコンは値段で購入すると失敗しますしっかりした電気店で購入するようにしましょう。屋外機やその周辺に問題ありませんか?狭い場所で排気が抜けにくい場合は、屋外機周辺空気との熱交換が悪くなります。ありえ無いは思いますが、室外機をシートなどで覆ってしまっていると熱交換自体が殆どできません。結氷すると解氷するまでマトモに熱交換機として動きません。その延長で、降雪地帯では室外機が雪で埋まるとダメかと。結氷の延長というよりも、もう少し前の【室外機周辺の空気と熱交換できない】の最悪モードになるかと。(ウチの周辺は瀬戸内気候なので、ウチで体験したことはありませんが(^^;)あと、>エアコンは値段で購入すると失敗します>しっかりした電気店で購入するようにしましょう極めて同感です。難工事の場合はあまり費用アップなしに1~2組の業者が集まって対応してくれました。取り付け業者までディスカウントする結果に至ることは絶対に避けるべきだと思います。※さらに、業者が到着したときに飲み物など用意していることを伝えています(安いものでもいいので2~3種選択できるように)。地方によっては失礼にあたるかもしれませんが、都市部では何も無しが多いので、最初に言っておくほうが良いですね。09:16(1年以上前)>それなりにがんばってるよ♪さんその後如何でしょうか?これだけ皆さん心配してくれていることですし、ぜひ後日談をお願いします。抑えたりすることで、製品価格を出来る限り安くしようとしているショップが多数集まっています。価格.comではそれらのショップの「最安値」を常に分かりやすく表示しているため、安い製品を多く見つけることが出来るのです。7割の人が価格.com掲載ショップから製品(サービス)を購入しています価格.comを利用している7割の人が、価格.comに掲載されているショップから商品を購入したことがあると回答しています。新着ピックアップリスト【欲しいものリスト】初めての自作PC【欲しいものリスト】分類aなど上記項目を選択してください。【欲しいものリスト】分類aなど上記項目を選択してください。【欲しいものリスト】デュアルシステム(倹約編)【欲しいものリスト】デュアルシステム(理想編)ピックアップリストトップこのコンテンツはJavaScriptを使用しています。