弊社が期待することなぜ弊社で働くのかキャリア開発ご使用のブラウザでJavaScriptが有効に設定されていないようです。JavaScriptを有効にして再度お試しください。Engineeringは重要なエネルギーおよびプロセス産業において、安全で清潔、確実かつ効率的な操業を可能にするクリティカルフロー制御ソリューションのプロバイダーとして、世界をリードする会社です。plcソーシャルメディア製品+サービス製品+サービス弊社は新規プラント建設に対して高度な工学的カスタムソリューションの設計、製造、設置を行うとともに、プラントのライフサイクルを通じて徹底したサービスサポートを提供しています。エンジニアリングのノウハウと流体制御技術を独自に組み合わせた優れたソリューションを提供します。Engineeringのノウハウと世界中で培ってきた経験があるからこそです。Zikeschケーススタディケーススタディ最新のIMIのケーススタディを業種、用途と業種別にご紹介しています。必要に応じて、ドロップダウンメニューを利用して内容を絞り込むことができます。最新のケーススタディニュースニュース最新のIMIプレスリリース、ニュースのアーカイブ、IMI最新情報、ケーススタディをご紹介しています。弊社の革新的な事業や功績に関する情報をご覧ください。弊社グループの可能性を最大限に引き出し、実績を上げるためには、適切な人材を適切な場所に適切なタイミングで配置することが重要です。カテゴリー、サブカテゴリー、産業、ブランド別に製品を検索する場合は製品検索をご利用ください。製品名で検索する場合はページ上部にある検索ボックスをご利用ください。MW反応炉8基のうち6基を修理・調整しているところです。それに伴う独自の問題のひとつに、高圧熱交換器の管壁が薄くなりつつあることです。シェル内および熱交換器の管の設計で管壁が薄くなるにつれて、メインの供給水の出口における温度が高くなります。時間の経過とともに、わずかな温度の上昇によって蒸気発生器の寿命が縮まることになります。熱交換器の代わって長期にわたって使用できるものを求めるお客様のために、供給水のバイパスラインが追加され、熱交換器の出口の温度をわずかに下げると同時に、蒸気発生器の寿命を延ばすことになりました。バイパスの流れを調整するためには、頑強な制御弁が必要です。この制御弁は非常に低い降圧で流れを調整することになります。バイパスの配管は暫定的なもので、バルブシステムは縦型となるため、バルブの選択基準として重量は重要な要素です。CCIは、手動式の16インチのグローブ弁を推奨しました。これには低い降圧用に14インチの内弁が付いています。グローブ弁の本体は鋳鉄の圧力クラス600#で、重量を最小限に抑えました。バルブの内弁はケージ1つからなる構成です。この縦型構成により、シートリングやケージ、ガイドブッシング、ボンネットスペーサーをボルト留めするより設置と解体が簡単になります。プラグにはピストンリング2つとガイドリング1つがついており、バルブの内弁内で位置合わせが可能です。縦型の軸設置において、内弁の位置合わせは非常に重要です。バルブのストロークはわずか5インチですが、ギアの可動部分は1インチにつき100回回転するため、細かい調整が可能です。ギアの可動部分にはロックが付いており、バルブを絞り位置に設定して必要に応じて流れを調整できます。このバルブは急な停止に対応するため、短期間で準備されました。他のユニット3箇所にも同様のバルブが設置される予定です。サインイン原子力蒸気発生器の寿命を。