機構で、本部はスイスのジュネーブにあります。国際的に意思疎通を図ろうとするもので、刊行物の発刊によって達成されています。Committee:技術委員会)があり、そこで規格を審議しています。雷保護関連はTC81です。比較的新しいTCですが、着実に標準規格を作成してきています。現在まで、5つの規格、ガイド、テクニカルリポートを刊行しています。雷現象、雷保護に関する調査研究を行っており、その成果を公表しています。ハード的な要素があります。正常に維持するための検査・保守点検が必要不可欠です。直撃雷を受け止める受雷部、雷電流を接地極に導くための引下げ導線、雷電流を大地に放流するための接地極という3つの要素で構成されます。最近になって、IEC規格整合化の動きとJIS改正の動きが相まって、特に受雷部に関係する雷遮へいの新しい概念、つまり回転球体法による雷遮へいの技術が導入されました。保護レベルおよび等電位ボンディングという新しい概念も取り入れられ、それらの知見をもとに設計・施工を行うことになりました。技能者をはじめ、一般市民にも非常なインパクトを与えた内容でした。これは内部雷保護に関する問題であり、残念ながら、わが国では内部雷保護技術の体系化がまだ充分ではありません。内部雷保護とは、雷電流によって生じる電磁界が建築物内にある金属製の設備や各種電気的な系統に及ぼす障害を防止するために講じる手段のことです。1950年代は真空管の時代であり、過電圧にはあまり気にする必要はありませんでしたが、1970年代に入りトランジスターに始まる集積回路によるエレクトロニクス化された機器が用いられ、電磁両立性(EMC)分野の過電圧保護が必要になってきました。内部雷保護はEMCと密接に関係する技術であり、エレクトロニクス機器の過電圧防止のために建築物内における等電位ボンディング、サージ防護デバイス(SPD)の適用、シールド等の対策をしなければなりません。