弊社が期待することなぜ弊社で働くのかキャリア開発ご使用のブラウザでJavaScriptが有効に設定されていないようです。JavaScriptを有効にして再度お試しください。Engineeringは重要なエネルギーおよびプロセス産業において、安全で清潔、確実かつ効率的な操業を可能にするクリティカルフロー制御ソリューションのプロバイダーとして、世界をリードする会社です。plcソーシャルメディア製品+サービス製品+サービス弊社は新規プラント建設に対して高度な工学的カスタムソリューションの設計、製造、設置を行うとともに、プラントのライフサイクルを通じて徹底したサービスサポートを提供しています。エンジニアリングのノウハウと流体制御技術を独自に組み合わせた優れたソリューションを提供します。Engineeringのノウハウと世界中で培ってきた経験があるからこそです。Zikeschケーススタディケーススタディ最新のIMIのケーススタディを業種、用途と業種別にご紹介しています。必要に応じて、ドロップダウンメニューを利用して内容を絞り込むことができます。最新のケーススタディニュースニュース最新のIMIプレスリリース、ニュースのアーカイブ、IMI最新情報、ケーススタディをご紹介しています。弊社の革新的な事業や功績に関する情報をご覧ください。弊社グループの可能性を最大限に引き出し、実績を上げるためには、適切な人材を適切な場所に適切なタイミングで配置することが重要です。カテゴリー、サブカテゴリー、産業、ブランド別に製品を検索する場合は製品検索をご利用ください。製品名で検索する場合はページ上部にある検索ボックスをご利用ください。中東のある発電所では、競合他社が高圧タービンバイパス用に設置したバルブの浸食と亀裂が深刻な問題となり、バルブを交換する必要に迫られていました。バルブの腐食がひどいだけでなく、バイパス制御フィードバックの信号の不具合によってバルブ出口の蒸気が高温となり、ユニットがトリップする結果となっていたのです。このお客様は、プロセスの制御性を高めて発電所の停止を防ぐための信頼できるソリューションを求めていました。発電所のメンテナンスおよび停止の期間を短くすれば、お客様の顧客に対する契約上の義務を履行でき、利益を最大化することができます。CCI減温バルブも調子よく稼働していました。CCIのソリューションに対する信念や長年にわたって培われた信頼が功を奏し、交換プロセスの初めからチームはお客様と密接に仕事をすることができました。エンジニアとバルブドクターは発電所を訪れ、問題を完全に把握して、既存の製品や以前の問題、さらにバルブの稼働についてデータと情報を収集しました。バルブドクターによって、競合他社の既存のバルブの問題は発電所の始動時の湿り蒸気と熱応力が原因であることが分かりました。高いレンジアビリティの要件によって蒸気の減温が十分でないことも、既存のバルブがうまく機能しない主な原因でした。お客様への最終的なバルブ交換ソリューションは、バルブ出口を64インチから44インチに小さくするディフューザーのほか、湿り蒸気に対応するための素早い交換機能を備えた特殊な内部内弁、さらに低流量の条件用の蒸気補助ノズルと通常の流量条件用の標準ノズルを搭載した特殊な減温システムから構成されていました。チームが推奨したこの全体的なシステムソリューションは、お客様が求めていた信頼性を実現。他の機能によって、停止時間とメンテナンスコストの削減に成功しました。サインイン発電所におけるタービンバイパス弁の。