事例紹介(メンテナンス)【本日の作業】37kW油冷式スクリューコンプレッサーの定期修理に伺いました。オイル、エレメント交換、補器整備を行いました。写真は圧縮工程にてエアに含まれるミストオイルを分離する、オイルセパレーターエレメントです。新品交換の際にはケースを取り外してエレメントの交換を行います。ケースを取り外してみると、エレメントが写真の状態でした。通常の6,000時間の交換整備では、旧部品のエレメントはクリーム色か灰色の場合が多いのですが、今回は真っ黒でした。オイルセパレーター内部には黒い炭化物の付着がみられます。エレメントも熱により燃えてしまった痕が残っていました。【今日のポイント】フル稼働が続きコンプレッサーが止められずに、計画通りのメンテナンス実施が出来ないというユーザー様の声を聞く事があります。今回もやっと整備日程が決まり、整備を実施しました。このような状況が発生すると、コンプレッサーを本来の性能に戻すには時間もコストも掛かってしまいます。計画整備の実施をお願いいたします。最新機種を納入しました。更新工事を実施しました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。technology.。