平成27年度No.1(平成27年度の候補問題の複線図の書き方はこちらのページを参考にしてみてください。候補問題No.1の単線図の解説です。※試験問題の単線図には青文字は記載されていません。平成27年度(2015年度)候補問題No.1の単線図は、スイッチが3個(「イ」「ロ」「ハ」)ある単線図(「イ」は位置表示灯内蔵)です。電源は「1φ2W100V」と書かれているので、単相2線式100Vの電源になります。単相2線式100Vの電源とは、電線2本で100Vの電気を供給する電源で、住宅などによくあるコンセントの電源と同じです。単線図の中で使用するケーブルの種類が指示されていないところでは、VVF1.6-2CまたはVVF1.6-3Cのケーブルを使用しますが、使用するケーブルの種類が単線図中で指示されているところではその指示されているケーブルを使用しなければなりません。候補問題No.1の場合、電源が接続されるところに「VVF2.0-2C」を使うように指示されています。VVF2.0-2Cとは、VVF:VVFケーブル(ケーブルの外装が平らなケーブル)2.0:電線の心線の直径が2.0mm2C:ケーブルの心数が2(ケーブル1本の中に電線が2本入っている)という意味です。スイッチ(タンブラスイッチ)この候補問題No.1の場合「イ」「ロ」「ハ」の3個のスイッチがあり、「イ」のスイッチは位置表示灯内蔵スイッチ、「ロ」と「ハ」のスイッチはタンブラスイッチ(単極スイッチ)になります。「ロ」のスイッチで「ロ」のランプレセプタクルがON/OFFして、「ハ」のスイッチで「ハ」の蛍光灯(施工省略)がON/OFFします。スイッチ(位置表示灯内蔵スイッチ)3個のスイッチのうち一番上のスイッチ(「黒丸にH」で書かれている)は「位置表示灯内蔵スイッチ」です。スイッチなので、この位置表示灯内蔵スイッチ「イ」をONすると「イの引掛シーリング(角形)」がONします。位置表示灯内蔵スイッチはランプが付いているスイッチで、スイッチをONするとランプが消灯し、スイッチをOFFするとランプが点灯するようになっています。このスイッチが部屋の照明のスイッチに使用されているとすると、スイッチがOFFされているときは部屋の照明がついていないので部屋は暗いことになりますが、スイッチがOFFのときにはスイッチのランプが点灯しているので、暗い部屋でもスイッチの場所をすぐに見つけることができます。この位置表示灯内蔵スイッチのランプをON/OFFさせる回路はスイッチの中に組み込まれているので、複線図を書くときは通常のスイッチ(タンブラスイッチ)と同じように書いておけばいいです。施工(製作)するときには「イ」「ロ」「ハ」のスイッチの順番を間違えないように気を付けましょう。位置表示灯内蔵スイッチは、「蛍スイッチ」ともよばれています。ジョイントボックス単線図中で「丸に斜め線3本」で書かれているものはジョイントボックスで、このジョイントボックスがあるところで電線を接続します。候補問題No.1の場合はジョイントボックスが2個あるので、この2箇所で電線が接続されることになります。施工省略(一点鎖線)一点鎖線で囲まれたところは施工省略、つまり、「作らなくていいですよ」という意味になります。施工省略箇所は「蛍光灯」のところになりますが、この箇所を施工するときは器具(蛍光灯)を取り付ける必要がないのでジョイントボックスからケーブルが出ているだけになります。スポンサーリンクスポンサーリンク複線図の書き方については平成27年度候補問題No.1の複線図の書き方のページを参考にしてみてください。単線図で使用されている図記号などの意味はこちらのページにまとめていますので、単線図の図記号をまだおぼえていない方は参考にしてみてください。候補問題No.2の単線図について解説しています。候補問題No.3の単線図について解説しています。候補問題No.4の単線図について解説しています。候補問題No.5の単線図について解説しています。候補問題No.6の単線図について解説しています。候補問題No.7の単線図について解説しています。候補問題No.8の単線図について解説しています。候補問題No.9の単線図について解説しています。候補問題No.10の単線図について解説しています。候補問題No.11の単線図について解説しています。候補問題No.12の単線図について解説しています。候補問題No.13の単線図について解説しています。候補問題No.13は自動点滅器を使用し、メタルラス壁がある単線図です。