異変電所より高圧6.6KVの2系統が引き込まれており、何らかの要因で本線からの受電が不能となった場合は、自動的に予備系統に切り替わります。僅かな切替時間による瞬断も、無停電電源装置(UPS)により心配ありません。主要電源設備の冗長化センタ内部もA・B系統の二重化された電源系統を有し、サーバルーム、空調設備などの重要機器へ2重化電源として提供しています。IDCの1Fには1500kVAの非常用発電機を設置し、さらに地下の燃料タンクには45kLの燃料を常備。本線・予備線とも受電が不能となっても大丈夫。無補給でも1日以上の給電が可能です。受電が不能となり、非常用発電機が自動運転し電源供給が可能になるまで若干の時間を必要としますが、その間もUPS装置により無瞬断で電源提供が可能です。UPSは常用系400kVA×2台、待機系400kVA×1台の計3台の冗長化構成となっています。無停電電源装置(UPS)の拡張用スペースも充分に確保されています。地震の少ない沖縄にありながら、ビル全体を巨大なゴムのクッションで浮かせたような免震設計。鉛プラグ入り積層ゴムの免震装置を設置。ゆれを大幅に減衰します。人体に無害で地球環境にもやさしい、イナージェンガスを採用。視界をさまたげない上に、放出時に気化冷却しないので、消火活動による設備機器への影響もありません。タバコの煙も許さない超高感度の煙センサーを設置しています。データセンター構内は海抜+3.4m。データセンタービルはさらに1.2m上げて設計されております。1階床レベルをGL+1.2mとして、GL+1.0mまでの冠水・高潮に対応いたします。※過去347年間に沖縄本島に襲来した津波の実績でデータセンターのある西海岸(那覇市での値)側での最大潮位は50cmとなっております。よる機器故障を防ぐため、帯電防止の床を採用。電源ラインは天井部、情報ラインは床下部の各ケーブルラックより提供され、電源ラインで発生する可能性のある電磁ノイズに対する安全性を高めています。防犯対策24時間365日の有人監視のほか、厳重な入管プロセス管理(非接触式カードリーダでの入退室管理)、ITVカメラ常時録画、警備員の常駐監視など、セキュリティ面でも万全な管理体制を行っています。