2019.07.15電験3種の法規で出題される接地抵抗の計算について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。低圧電路で地絡が起こると、電動機などの金属製外箱に取り付けられた、D種接地に地絡電流が流れます。高圧から低圧に変電する変圧器の二次側巻線にはB種接地が施されていますので、地絡電流は大地を経由して、変圧器のB種接地を通り、変圧器に戻ります。$E_D$[Ω]より分圧した値となります。}{E_B+E_D}×E$で、求めることができます。B種接地工事の接地抵抗値B種接地工事は、高圧または特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側中性点の接地に適用されます。このB種接地工事の目的は、高圧または特別高圧電路と低圧電路が混触したとき、低圧電路の対地電圧が危険電圧まで上昇しないようにするためです。混触時の低圧側電位上昇の限度を150[V]以下として、接地抵抗値が決められています。300[V]以下、1秒以内に遮断すれば、600[V]以下としています。}$[Ω]以下1線地絡電流B種接地抵抗値を計算するには、1線地絡電流が必要です。$I$[A]は、次の式で求めることができます。解釈」の記述に基づくと、これらの配電線路に接続される柱上変圧器の低圧側に施すB種接地工事の接地抵抗値は何オーム以下でなければならないか。正しい値を次の内から選べ。高圧側電路の1線地絡電流の計算は次式によるものとし、また、変圧所引出口には高圧側の電路と低圧側の電路が混触した場合、1秒以内に自動的に高圧電路を遮断する装置を設けてあり、混触時における低圧側電路の対地電圧の上昇限度を600[V]まで許容できるものとする。1線地絡電流([A]を単位とし、小数点以下は切り上げとする。電路の公称電圧を1.1で除した電圧([kV]を単位とする。同一母線に接続される高圧架空電線路の電線延長([km]を単位とする。同一母線に接続される高圧地中電線路の線路延長([km]を単位とする。$8$[A]となります。答え(1)2000年(平成12年)問12図のように、単相変圧器の低圧側電路に施設された使用電圧200[V]の金属製外箱を有する電動機がある。高圧電路の1線地絡電流を10[A]とし、変圧器の低圧側の中性点に施したB種接地工事$E_B$の接地抵抗値は、高低圧混触時に中性点の対地電位が150[V]になるような値とする。電動機の端子付近で1線の充電部が金属製外箱に接触して完全地絡状態となった場合を想定し、当該外箱の対地電位が25[V]以下となるようにD種接地工事$E_D$を施設する。この場合、次の(a)及び(b)に答えよ。(a)$E_B$の接地抵抗値[Ω]として、正しいのは次のうちどれか。(5)60(b)$E_D$の接地抵抗の最大値[Ω]として、正しいのは次のうちどれか。過去問解説(a)B種接地工事は、変圧器内部の高低圧混触事故時に低圧側の電圧が上昇しないように施設します。}{15+E_D}×E_D<25$$100E_D<25(15+E_D)$$4E_D<15+E_D$$E_D<5$[Ω]答え(a)-(3)、(b)-(1)2004年(平成16年)問13変圧器によって高圧電路に結合されている使用電圧100[V]の低圧電路がある。この変圧器のB種接地抵抗値及びその低圧電路に施設された電動機の金属製外箱のD種接地抵抗値に関して、次の(a)及び(b)に答えよ。次の条件によるものとする。(ア)高圧側の電路と低圧側の電路との混触時に低圧電路の対地電圧が150[V]を超えた場合に、1秒以内で自動的に高圧電路を遮断する装置が設けられている。(イ)変圧器の高圧側電路の1線地絡電流は8[A]とする。解釈」で許可される最高限度値[Ω]の値として、正しいものは次のうちどれか。(5)81.1(b)電動機の完全地絡事故が発生した場合、電動機の金属製外箱の対地電位が30[V]を超えないようにするために、この金属製外箱に施すD種接地工事の最高限度値[Ω]の値として、最も近いのはつぎのうちどれか。B種接地工事の接地抵抗値は、上記(a)で求めた最高限度値[Ω]に等しい値とする。過去問解説(a)B種接地工事で、1秒以内に遮断される場合の最高電圧は600[V]です。総容量750[kVA]の変圧器(二次側が低圧)が接続されている。解釈」に基づき、次の(a)及び(b)に答えよ。高圧配電線路の電源側変電所において、当該配電線路及びこれと同一母線に接続された配電線路はすべて三相3線式で、当該配電線路を含めた回線数の合計は7回線である。その内訳は、こう長15[km]の架空配電線路(絶縁電線)が2回線、こう長10[km]の架空配電線路(絶縁電線)が3回線及びこう長4.5[km]の地中配電線路(ケーブル)が2回線とする。高圧配電線路の1線地絡電流は次式によって求めるものとする。1線地絡電流([A]を単位とし、小数点以下は切り上げる。配電線路の公称電圧を1.1で除した電圧([kV]を単位とする。同一母線に接続される架空配電線路の電線延長([km]を単位とする。同一母線に接続される地中配電線路の線路延長([km]を単位とする。)(a)高圧配電線路の1線地絡電流の値[A]として、正しいのはどれか。(5)30(b)このとき、これらの変圧器に施すB種接地工事の接地抵抗の値[Ω]は何オーム以下でなければならないか。正しい値を次のうちから選べ。変電所引出口らは高圧側の電路と低圧側の電路が混触したとき、1秒以内に自動的に高圧電路を遮断する装置が設けられているものとする。$12$[A]となります。(b)B種接地工事で、1秒以内に遮断される場合の最高電圧は600[V]です。金属製外箱を有する空調機がある。種接地抵抗値に関して、次の(a)及び(b)に答えよ。次の条件によるものとする。}$に維持されている。秒で高圧電路を自動的に遮断する装置が設けられている。値として、最も近いのは次のうちどれか。10[mA]以下としたい。上限値として、最も近いのは次のうちどれか。過去問解説(a)B種接地工事で、1秒以内に遮断される場合の最高電圧は600[V]です。6000$[Ω]とすると、図のように考えることができます。解釈」に基づき、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。秒以内に自動的に高圧電路を遮断する装置を施設しているものとする。次式によって求めるものとする。$2$[A]となります。B種接地工事で、1秒以内に遮断される場合の最高電圧は600[V]です。金属製外箱を有する電動ポンプがある。次の条件によるものとする。秒で自動的に高圧電路を遮断する装置が設けられている。して、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。上限値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(a)で求めた値を使用する。過去問解説(a)B種接地工事で、1秒以内に遮断される場合の最高電圧は300[V]です。電験3種の理論で出題される電界中の電子の運動について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の法規で出題される電路の絶縁について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の理論で出題されるクーロンの法則について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の電力で出題される地中電線路の布設方式について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の法規で出題される異常時に対する保護について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。合格率から見る電験3種の科目ごと難易度について「電験3種の資格を取得しよう」と思ったことがある人は分かると思いますが、非常に難易度の高い資格であります。「本当にそんなに難しい資格なのでしょうか?」「どれだけ難しいのでしょうか?」といった疑問を持たれた方も多いと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(2019/4/21時点)。