X』シリーズと、店舗・オフィスエアコン『スカイエア』の新機種を2020年4月1日より発売します。近年、首都圏を中心とした再開発での建設需要の増加に伴う設備施工者の人手不足や、猛暑や台風による自然災害の増加など、環境変化に伴う社会課題が顕在化しており、業務用エアコンにもこれらへの対応が求められています。X』シリーズでは、相次ぐ猛暑や台風に耐えられるよう、室外機の性能と強度を高めました。搭載し、手間をかけずに機器の清潔性や省エネ性を保ちます。X』『スカイエア』ともに採用し、設置工事の作業負荷を軽減しました。至るまでの工程で作業効率の向上を目指します。アプリ(仮称)』などの業務支援サービスを利用いただくことで、空調設備が完成するまでのあらゆる工程において、大幅な工数の削減を実現します。X』シリーズ室外機ケーシングの形状やフレーム構造を強化し、震度7相当の地震※1や風速60m/s相当の風※2に対する耐性を向上。最大41°Cの高温環境でも定格冷房能力を維持。ZEBの実現に向けて、熱交換器の高効率化により省エネルギー性能を向上し、業界No.1のAPF※3を実現。結露水で熱交換器を洗い、内部を乾燥させる「水内部クリーン」※4〔特許出願中〕を搭載し、エアコン内部を清潔に。業界初※6、大容量タイプで地球温暖化への影響が少ない冷媒R32を採用※7。運転時のエネルギー消費も抑え、APF従来比17%アップ※8。建築情報を利用したCADなどのBIMソフトウェアと連携が可能。クラウド上の最新空調機器データを利用して、空調設計に必要な計算を自動で行うことで従来の設計作業工数を大幅に削減。簡単に整理でき、完成図書の作成業務を大幅に効率化。室外機ケーシングの形状やフレーム構造を強化し、震度7相当の地震※1や風速60m/s相当の風※2に対する耐性を向上。最大41°Cの高温環境でも定格冷房能力を維持。エアコンは生活や事業活動を支えるインフラの一つとなっていますが、近年、猛暑や台風などによる自然災害が増加し、室外機が置かれる環境はますます過酷になっています。本商品では、室外機のフレーム構造を強化することで、耐震性・耐風性を向上させました。m/s相当の試験※2をクリアしています。熱交換効率の高いマイクロチャネル熱交換器により、外気温41°Cまで定格冷房能力を維持し、酷暑の過酷な環境においても安定した冷房能力を発揮します。高外気温時に発熱するインバーターを効率的に冷却する「ヒートパイプ」を搭載し、外気温50°Cまで冷房運転が可能です。ZEBの実現に向けて、熱交換器の高効率化により省エネルギー性能を向上し、業界No.1のAPF※3を実現。多くを占める空調機の省エネ化は、ZEBの実現に大きく貢献します。本商品ではマイクロチャネル熱交換器の冷媒流路に溝付き穴を採用し、冷媒と熱交換器の接する表面積を大きくすることで熱交換効率を高めました。これにより省エネルギー性能を向上させ、業界No.1のAPF※3を実現しています。結露水で熱交換器を洗い、内部を乾燥させる「水内部クリーン」※4〔特許出願中〕を搭載し、エアコン内部を清潔に。室内機の内部を清潔に保つには、カビの養分となるホコリを洗い流すことと、熱交換器に付着するカビの成長を抑制することが重要です。熱交換器のホコリを洗い流し、送風運転+加熱乾燥運転によって内部を乾燥させます。『ストリーマ内部クリーンユニット(別売品)』※9を取り付けることで、結露水洗浄後の乾燥運転時に熱交換器にストリーマを照射し、エアコン内部のカビの成長を抑制※10します。吹き出す風も清潔にし、より快適で健康に配慮したクリーンな空間の実現を目指します。飲食店などの店舗においては、来店客数が少ない時間帯など、過剰な冷暖房によって無駄なエネルギーを消費している場合があります。エアコンを停止することなく、能力を抑制することで節電運転を行い、人を検知すると通常運転を再開するため、快適性を保ちながら節電が可能です。業界初※6、大容量タイプで地球温暖化への影響が少ない冷媒R32を採用※7。運転時のエネルギー消費も抑えAPF従来比17%アップ※8。店舗オフィスエアコン『スカイエア』の大容量タイプ(8、10馬力)において、業界で初めて、環境性と省エネ性に優れた低温暖化冷媒R32を採用しました。これにより当社の店舗・オフィスエアコンは全てのラインアップでR32冷媒を採用した商品となります。本商品は、高効率スイング圧縮機を搭載することにより、運転時のエネルギー消費を抑え、APFが従来機と比べて17%向上※8しました。室外機本体の軽量化により施工時の負担を軽減します。人手不足による労働力の減少が大きな課題となっている建設業界において、BIM(ビルディングインフォメーションモデリング)は業務効率化のツールとして注目されています。当社は『DK-BIM』を開発し、建設業界のBIMの普及をサポートしていきます。BIM製作に必要な建築図面データを活用し、クラウド上の空調データと連携することで、熱負荷や適切な機種など空調設計に必要な情報を自動で計算・選定することができ、これらの工数を大幅に削減することができます。空調機から発生するドレン水をスムーズに排水させるためには、通常下り勾配での配管施工が必要となります。勾配が不足した場合、天井内での水漏れなど重大な被害につながる恐れがあり、室内機工事の中でも最も注意が必要となる工事工程の一つです。本商品は『ドレン勾配フリー接続キット(別売品)』を使用することで、下り勾配の制約を緩和するドレン配管の「勾配フリー方式」を採用しました。室内機本体に内蔵したドレンポンプにより、ドレン排水を圧送する事で、柱や梁などの建物躯体や他の設備を避けた施工が可能※11となります。設備設計の自由度が向上し、現地での設計変更にも柔軟に対応できます。ドレン配管には、空調の冷媒配管に使用される断熱材付き銅管を使用するため、従来の樹脂配管と比べて、継ぎ手の接着・断熱材の巻き付けが不要となり、大幅な施工工数の削減を実現します。建築現場の竣工時には、設備の設置状況や試運転時の写真をまとめた完成図書を施主に提出する必要があります。アプリ(仮称)』は、当社製品の機器図面や仕様書をクラウドより自動で取り込むことができ、完成図書を作成する時間を大幅に短縮できます。問題がなく運転可能であることを確認(地上のコンクリート面、または同等以上の強度を持つ据付面に設置)。m/s相当の力を室外機に与える実験を実施。転倒や部品に破損がないことを確認(地上のコンクリート面、または同等以上の強度を持つ据付面に設置)。※3当社調べ(2019年12月5日現在)ビル用マルチエアコンにおいて。暖房運転または送風運転終了後は実施しません。※5機種により、人検知センサー(別売品)が必要となります。※6当社調べ(2019年12月5日現在)店舗オフィスエアコン8、10馬力において。※7床置形8、10馬力同時運転マルチを除く。※810馬力S-ラウンドフローツイン同時マルチ接続時。※9対象機種:S-ラウンドフロー、天井吊形スタイリッシュフロー。※10一般社団法人カビ予報研究室のカビセンサーを設置した空調機(SSRC140BC)で、ストリーマ内部クリーン運転の有無の条件において、冷房運転(冷房運転8時間、運転停止16時間と想定)を4日間行った後のカビセンサーの菌糸長レベルを比較。環境条件:温度27°C/湿度70%。170706、171004※11配管の長さや上り勾配の許容高さには制限があります。それ以外のご利用は、事前にダイキンによる許諾がない限り、禁止いたします。(0120)88-1081http://www.daikincc.comニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。LTD.,ページの先頭へ。