お問い合わせ『スマートマルチ』室外ユニットダイキン工業株式会社は、ガスが動力源の空調機(GHP)と電気が動力源の空調機(EHP)を組み合わせたハイブリッド空調システム『スマートマルチ』※1を、東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社、アイシン精機株式会社と共同で開発し、2017年10月1日より発売します。2017年4月から始まるガスの小売全面自由化に伴い、企業のエネルギーコストの効率化はますます注目されています。当社はこれまでも、ガスと電気を併用したハイブリッド空調システムによるエネルギーコストの抑制を提唱してきました。それぞれに冷媒配管系統が必要で、GHP用とEHP用の二種類の室内ユニットがフロア内に混在していました。そのため、電気とガスの使用比率の変化によって室内に発生する極端な温度ムラを防ぐため、室内ユニットごとの容量や設置位置を詳細に設計する必要がありました。本商品は、従来は別々だったGHPとEHPの冷媒配管系統と室内ユニットを同一化したことで、通常のビル用マルチエアコンと同じ設備設計が可能になりました。これにより、設備設計にかかる工数を削減できるだけでなく、電気とガスの使用比率が変化しても温度ムラが発生しないため、快適性を損なわずにエネルギーコストを削減できます。従来の約70%※2に短縮され、冷媒配管の材料費を大幅に削減。電気とガスの使用比率の変動で発生していた室内ユニットごとの運転の差による温度ムラを解消。空調機にかかる負荷に応じて、高負荷運転に適したGHPと低負荷運転に適したEHPの運転比率を自動で調節し、常に高効率な省エネ運転を実現。GHPにより消費電力のピークを抑制。快適性を損なうことなく電力基本料金の削減を実現。空調負荷や消費電力の変動だけでなく、エネルギー料金の契約メニューやエネルギーの需給状況の変化を関連づけた運転制御が可能。省エネで省コスト運転を実現。※1商標『スマートマルチ』は東京ガス株式会社の登録商標です。※2面積432m2の部屋において、『スマートマルチ』と6台の室内ユニットを組み合わせた場合(配管長の想定値:61.5m)と、従来のGHPとEHPをそれぞれ設置し、6台の室内ユニットを組み合わせた場合(配管長の想定値:88.0m)の比較。※3床面積5000m2の事務所ビルを想定、スマートマルチ24馬力8台とEHP24馬力8台を導入した場合のシュミレーション比較。※4「遠隔制御サービス」は、東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社がそれぞれ提供するサービスであり、別途ガス会社との契約が必要です。二種類の冷媒配管系統を同一化し、施工の手間とコストを削減しながら、快適性を向上ガスと電気を動力源としたハイブリッド空調システムは、ガスを用いて電気の使用量をコントロールします。GHPとEHPの冷媒配管系統が異なる従来のシステムでは、電力のピークカット時にEHPの運転が抑制され、GHPでカバーする運転となります。EHPとつながる室内ユニットの能力が低下し、GHPとつながる室内ユニットの能力が向上するため、冷房運転の場合、過剰に冷えるエリアとあまり冷えないエリアが発生します。この温度ムラを抑制するため、GHPとEHPの室内ユニットを交互に配置するなど、冷媒系統の違いに注意した設備設計と施工が必要でした。本商品は、二系統の冷媒配管系統を一系統にまとめたことで、GHPとEHPの室内ユニットの区別が無くなりました。各室内ユニットへの能力配分が均一になったことで、室内の温度ムラが抑制されます。設備設計時や施工時の手間が省け、さらに、不要になった一系統分の配管とその施工にかかるコストも削減できます。空調機は、室内と室外の温度に応じて運転時にかかる負荷が変動します。本商品は、低負荷時の運転に適したEHPと高負荷時の運転に適したGHPの違いを活かし、運転負荷に応じて自動で使い分けて運転効率が向上するハイブリッド運転を行ないます。電力のピークカットが必要な場合はEHP運転を抑制し、その分をGHP運転で補います。消費電力のピークを抑えることで電気の基本料金を抑制し、年間光熱費を削減します。この運転制御は遠隔制御サービスで行ないます。建物の規模や使われ方により、空調の運用方法は異なります。本商品は、東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社の各社が提供する「遠隔制御サービス」と連動させることで、エネルギーの料金メニューや今現在のエネルギー需給状況も考慮した運転を可能にします。これにより、施設ごとに適した空調の運転を、より省エネかつ省コストで実現します。(0120)88-1081http://www.daikincc.comニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。LTD.,ページの先頭へ。