新しい仮想ディスクの名前と容量を入力します。TBを超える容量)をマウントできない場合があることにご注意ください。システムのマニュアルを参照してください。サーバに仮想ディスクを割り当てるか、[なし]を選択して後で割り当てます。[適用]をクリックして仮想ディスクを新規作成します。プールの空き領域が10GB以下になる、仮想ディスクを作成しています。プールがなくなります。プールを割り当てる必要があります。AX4-5のスナップショット機能を使用する場合は、ディスクプールに空きを作成する必要がある。メモ:仮想ディスクの作成にはとても時間がかかりますので、一日がかりで望んだ方がよいです。この仮想ディスク作成処理中には、処理を実行するSPではイベント通知等の設定が出来なくなります。逆を言えば別のSPでは設定が可能です。仮想ディスク毎にアクセスするSPが決まっています。仮想ディスク作成時にラウンドロビン的に順番にSPに割り振ります。管理[仮想ディスク]の仮想ディスク名を選択し、[仮想ディスクへのアクセスの詳細]ボタンを押します。変更することができます。システムを起動するようにサーバを構成し、仮想ディスクが誤ったSPからアクセスされる場合など)以外は、使用しないことを強く推奨します。停止し、すべての未保存のデータを保存してください。アクセスの変更中はすべての仮想ディスク上のデータにアクセスできなくなりますが、データは失われません。アクセスの変更が完了すると、仮想ディスクにアクセスできるようになります。(CHAP)の警告無視AX4-5iの場合、Navisphereの右上に警告マーク(びっくりマーク)が残ります。(CHAP)」に関する警告です。(CHAP)を使用しないのならば「警告の無視」としておきましょう。Manager」という別ライセンスが必要になります。AX4-5・AX4-5i構築は完了します。ここからは、各ホストからAX4-5・AX4-5iへの接続作業になります。(FC接続の場合)iSCSIの場合のネットワークルーティング設定に近い。LANネットワークの場合でいう、VLANの設定に対応する。(アフィニティ)ストレージに接続してきたホストに対し、マスキング(masking)とは「覆う」「かぶせる」「隠す」の意味。ストレージにアクセスしてきたホストに対し、どの仮想ディスク(LUN)を見せ・どの仮想ディスク(LUN)を隠すか設定する作業。マスキングは、ストレージメーカーによっては「ホストアフィニティ機能」とも言う。停電時のシャットダウン動作、SPS(UPS)AX4-5には、標準で一つはSPS(スタンバイ・パワー・サプライ)が添付されている。デュアルコントローラ(デュアルSP)のAX4-5には、オプションでもう一つSPSを購入しておいた方が良い。ハードウェアと操作方法の概要AX150の時代は、SPSではなくUPSと呼ばれていた。サプライ)とは認識されないです。物理的なSPSは単純に、「電源」としか認識されません。SPS(スタンバイ・パワー・サプライ)は、充電している電源でUPSに相当します。シリアルケーブル(センスケーブル)が接続されると、AX4-5としてSPSに接続されていると認識します。AX4-5がSPSに接続されていると認識して初めて、AX4-5のSPS接続SPはライトキャッシュを有効にします。電源障害時、SPSにより、ライト・キャッシュを継続してデータの消失を防ぐことができます。SPSに障害が発生した場合や、SPSが完全に充電されていない場合は、ライト・キャッシュが無効になります。SPSの電源ケーブルを抜いた場合のAX4-5の動作、イベントログ。システム内に、AC電源を受け取っていない電源/冷却モジュールがあります。サプライにケーブル接続されている場合はそれを含む)が正しく稼働していることを確認してください。サプライ(SPS)が正しく稼働していません。キャッシュが無効になりました。この原因として最も考えられるのは、ハードウェアの問題です。キャッシュは一時的に無効になっています。キャッシュは自動的に有効になります。テスト時間を変更できます。電源/冷却モジュールAとBは負荷電流を共有し、エンクロージャ全体に対する電源と冷却装置を提供します。SP、LCC、または電源/冷却モジュールに電源関連の障害が発生しても、ほかのコンポーネントの動作に悪影響を与えることはありません。1個の電源/冷却モジュールに障害が発生すると、障害が発生したモジュールが交換されるまで他のモジュールが補います。障害が発生したモジュールがデュアルSPのDPE-AX内にある場合、システムはライト・キャッシュの無効化も行います。エンクロージャから電源/冷却モジュールを外すと、冷却障害が発生し、2分以内にエンクロージャがシャットダウンされます。停電時はAX4-5はまずライトキャッシュを無効にします。その後、バッテリー限界まで動作し、電源/冷却モジュールで冷却障害が発生すると、2分以内にエンクロージャがシャットダウンされます。書き込まれたデータが問題ないか・失われていないかは、ストレージに接続しているホストがこのAX4-5のバッテリー動作間にIOをとめているかどうかに依存します。以下の、「ストレージシステムの電源切断方法」のI/Oを停止すると、SPはキャッシュ・データをシステム・ドライブに保存できますが、少し時間がかかることがあります。その時間は、キャッシュのサイズ、キャッシュ内のデータの量、キャッシュ内のデータのタイプ、ディスク上のターゲットの場所などの条件によって異なりますが、通常は1分以内です。5分間待ってから作業を続けることを推奨します。文章にキャッシュデータのフラッシュの時間目安があります。ストレージ・システムの電源切断方法DPE-AXをシャットダウンするために電源/冷却モジュールのAC電源コードを抜かないでください。制御された電源切断をこの方法で省略すると、システムはライト・キャッシュのデータをシステム・ドライブに保存できず、データが失われる場合があります。DPE-AXに対するすべてのI/Oアクティビティを停止します。DPE-AXに接続されているサーバでAIX、HP-UX、Linux、またはSolarisオペレーティング・システムを実行している場合は、重要なデータをバックアップして、ストレージ・システムの仮想ディスク上のファイル・システムをアンマウントします。I/Oを停止すると、SPはキャッシュ・データをシステム・ドライブに保存できますが、少し時間がかかることがあります。その時間は、キャッシュのサイズ、キャッシュ内のデータの量、キャッシュ内のデータのタイプ、ディスク上のターゲットの場所などの条件によって異なりますが、通常は1分以内です。5分間待ってから作業を続けることを推奨します。デュアルSPシステムの場合は、5分後に、各SPS(スタンバイ・パワー・サプライ)の電源スイッチを使用して、対応するSPへの電源をオフにします。電源/冷却モジュールがSPSに接続されているSPでは、2分以内に電源が切断されます。SPSに接続されていないSPの電源ボタンを押します。