「ワンタッチ式」の3工法に分類されます。各工法、それぞれに異なる特徴を持ち合わせていますので、施工上の注意点も違ったものになります。「ワンタッチ式」の施工上の注意を最近の事例を基に促させていただいております。対象の製品は、ステンレス鋼鋼管対応の「EGジョイント」となります。3459)対応の「Aタイプ」があります。EGジョイントの最大の特長は、専用工具が不要で、継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了することにあります。非常に施工性に優れた製品ですが、それだけに次の注意点は確実に守っていたくようにお願い致します。3448):ロータリーカッタで切断してください。3459):ハンドソーで切断してください。2パイプの切断面の面取りパイプの切断面は、リーマーやヤスリ等で面取りしてください。0.5)3シリコンスプレーをパイプに塗布する。パイプの差し込み面に、シリコンスプレーを塗布してください。4ラインマークまでパイプを差し込む。パイプにラインマーカーで差し込み代をマーキングして、パイプのラインマーク(差し込み代)まで、継手本体にゆっくりと差し込んでください。5配管が曲がらないように支持・固定する。配管に異常な力が加わって曲がらない様に配管を支持・固定をしてください。実際の現場で見られた、施工の不適合事例をご紹介します。差し込み不足による不適合ケース(左)です。パイプの差し込み状況を確認すると正規位置から13mmもの差し込み不足(右)であることが判明しました。差し込みしろがマーキングされていませんでしたので、水圧をかけた時点での発見となってしまいました。次に、パイプの切断面の処理が不適切であったための不適合ケースです。左側は、面取り不足のために切断面の角が立っています。右側はロータリーカッターでの切断時に、早く切断しようと強引に刃を送ったためか管端が偏平しています。この様な切断処理の不備のパイプをそのまま継手本体に差し込んでしまうと、シール材(ゴムリング)を切ってしまったり、適正のシール効果を得られない場合があります。3448)ならば、切断する際には、必ず、ロータリーカッターをご使用いただくことをお願いいたします。その上で、シール材を傷つけたり、切ってしまわないように、切断面の面取り処理を必ず行ってください。加えて、パイプを継手に差し込む際は、必ずシリコンスプレー塗布していただき、仮に通常よりも硬い感触があった場合は、そのまま強引に差し込むのではなしに、一旦、パイプを抜いていただき、継手中のゴムリングの状態を確認していただける様にお願いいたします。その他、差し込み式継手に限ったことではなく、共通事項として最近、増えている注意点もご紹介します。左側は異なる規格のアダプター(ねじ)を接合したために生じた漏れ水事例です。(平行ねじである水栓ねじに、テ-パ-おねじを接合)右側は、シール材適用不備による漏水事例です。(液状シ-ル材とシールテープを併用した場合、各々の性能が発揮されない場合があります。)尚、ここでご紹介した施工上の注意は、あくまでも事例を元とした一部でしか過ぎません。実際には、必ず、弊社による施工説明会を受講していただき、それに則った施工をしていただくことをお願いいたします。今後も、より良い製品づくりと、正規取り扱いのご説明に努めさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。UR都市機構VA提案VLPVUCAPAGETOPContactステンレス配管に関するご質問・ご相談・ご要望などがありましたらお気軽にお問い合わせください。