運転できる状態に戻すと言う事です。できれば溶接接続するのが望ましいです。11:55:49)[16405844]...本当ですか?冷えない・効かないってのは、配管などの施工の問題だと思いますが。エアーパージしなかったり、フレア接続ミスのガス漏れなら本体関係ないですがねぇ。比較的終端まで巻かれている方ですね。テーピングされれば良いかと。16:49:43)[16351883]...その知識を身に着けることによって、少しでもトラブルを回避できればと願っております。適切なフレアナットの締め付けがいいかも。フレアナットの製品不良で亀裂などが起きます。自分で配管すごいですね。「その筋の人」も書いてくれるだろうけど、銅管切った経験も、フレア加工の経験も無い人が、工具そろえて一人でやるくらいなら、金払って頼んだ方が安全確実。素...とうございました。ネットで工具を貸し出してくれる所もあるので配管の長さと配管の屈曲率...か慣れが必要なのかもしれないですね。ありがとうございます。私も自分で取り付けました。01:58:31)[16250045]...、配管長が不足することが分かったため、急遽、他のエアコンから配管を切り出しました。フレアツールは他のエアコンの移設もあったため、あらかじめ購入していました。接合部材はコーナンで...んにはかないません。断熱など自分で納得できる部分も大きかったです。管を曲げる練習、フレアツールの練習は、何度かやってから取り付けることが望ましいと思います。17:14:35)[14870768]...に換えてさらに半回転フレアナット締め付けております。フレアの造り方がへたでフレアナットの低圧側(太い配管の方)のナットの締め足らんのでガスが除々に漏れたんですよ。トルクレンチで締めても漏れる事は常に在ります。2012のFDはフレアナットの不良です。シーズン途中でメーカーから通達ありましたもの。昨日S25B一台だけ3時間45分かけて設置検査しました。09:34:08)[15719199]...フレアツールも、原理は1,980円のものと変わりません。完璧なフレア...配管に落とさないように。フレア接合も非常に難しい。実...はありますよ。なにも問題有りません。端面加工すれば良いだけです。01:08:56)[15683218]...天気予報の気圧の「mbar(ミリバール)」が「hPa(ヘクトパスカル=100パスカル)」になったのも同じ流れです。電動真空引きポンプ6000円、フレア加工工具2000円で買ったがね。取り付け業者に注意しましょう。21:15:19)[15661956]...施工会社の工事主任の方とjoshinの担当者がやってきました。行われた工程を説明します。点検作業はありませんでした。配管のトルクやフレアのバリなどは分かりにくとのことで、配管一式の施工し直しになりました。05:18:20)[15344908]...30分してもらうことにしました。00:37:30)[15361407]...1台は室外機にきている100Vを流用出来るかと。14:34:06)[15201854]...それでも肉厚の薄い配管だとおすすめはできませんが、業者が確認しOKならいいですが。配管にエアコンを接続するさいに配管はフレア加工というのを行うのですが、再利用のときも行ったほうがよいです。12:14:00)[15099463]...1階の工事ですと、そう高額にはならないような気がしますが。ちなみに隠蔽配管、配管の再利用で、フレア加工をし直さないところも稀にあります。手抜きか、設置場所の問題で無理なのか。ガス漏れでしたら漏れは進行しますので吹き出し温度はもっと上がります...多分これで100gほどのガス漏れをさせてしまったようです。フレア加工のバリもありやり直しでした。