ポンプ流量試験これは流量試験配管に規定量の水を流した時のポンプ性能を確認する試験です。測定してポンプの性能が正常かを確認します。呼水槽(こすいそう)消火栓ポンプなどは、ポンプ本体内(ケーシング内)に充水された状態でないと水を上手に送水することが出来ません。その為常にポンプケーシング内を水で満たしておかなくてはなりませんので、呼水槽と呼ばれる水槽を設置して常にポンプケーシング内に水を満たせる様になっています。これはポンプよりも水源が低い(地下水槽など)場合です。ポンプより水源が高い場合(地上式タンクなど)は水源からの水の圧力でポンプケーシング内を充水できるので呼水槽は免除出来ます。呼水槽の仕組みの例ウォーターハンマーこれも消火栓ポンプ等を点検等する際に気をつけたい項目の一つになります。詳しくは→ウォーターハンマー(水撃作用)とはフート弁これも上記呼水槽と同じで、ポンプより水源が低い場所に必要になります。ポンプから吸水管へと水が落水するのをフート弁が防止します。フート弁は網付きの逆止弁みたいなもので、呼水槽→ポンプ→フート弁の充水を保持します。ポンプ非運転時に呼水槽の水量が減る場合にはこのフート弁が閉まりきっていない可能性があります。ちなみにポンプより水源が高い場合はフート弁ではなく仕切弁を付けます。フート弁の例まとめ最後までご覧いただきありがとうございます。私も最初はポンプを長時間回すと壊れると思っていましたが、ポンプの中身を理解すればよりいっそう視野が広がり、人生何事も勉強だと思いました。逃し水が重要ということを一つだけ覚えておけば、この記事を最後まで読んでいただいた苦労が報われます。設備アラフォーの消防用設備会社の作業員です。この業界に入ってもう12年経ち、消防設備士として日夜活躍中です。