日中暖かくて、夜寒く、気温差が大きいので体調管理が大変な時期ですが皆さん風邪などひかないで頑張っていきましょう。今回は消火栓ポンプにまつわる話をしていきます。点検などでよく目にしたり操作したりするポンプですが、良く知らなかったりすることもあると思いますので参考になればと思います。まとめ消火栓ポンプの話ポンプの電流値について私がこの業界に入って間もない頃、まだ消火栓ポンプとか触ったことすらなかった時期に疑問に思ったことです。消火栓ポンプを締切運転した時と流量試験運転したときの電流値は、締切よりも流量試験運転のほうが大きいですが、その時の私は締切運転でポンプが水を送るぞーって運転している時に締切るんだから電流値は締切のほうが大きくなるんじゃないのかなーって思ってました。消火栓ポンプは良く出来ていて、水がバンバン流れる状態(放水試験等)の時はポンプは水を送ろうとして頑張りますので電流値は大きくなります。逆に締切運転の時は水が流れないのでポンプは水を送ろうとしないので電流値は小さくなります。この特性を生かし点検毎に締切・流量の電流値を確認していれば、締切運転時にいつもより電流値が大きいとかの時に、仕切弁が締まりきっていないのか?とかの確認になります。他業者がスプリンクラーの管末流量試験を点検やっているときにちょっと見ていた時、点検責任者みたいな人が部下に「早くポンプ止めろーーー!」といって騒いでいました。別にトラブルがあった訳ではなく、ポンプが止まると涼しい顔で「よし、管末終わり」と言ってました。この責任者はポンプを長時間回すと焼き付くとでも思っていたのでしょう。消火栓ポンプやスプリンクラーポンプはそうそう焼き付きません(他にグランド部などの要因はありますが。がし配管」ともいいます。締切運転時もこの逃がし管から規定量の逃がし水が出ていれば長時間回していてもポンプは焼き付きません(モーターは熱くなってきますが)。逆に完全に締切(逃がし管も閉)にすれば、ものの10分で焼き付く(ケーシング内の水温が上昇し、インペラー(回転羽)が壊れる)でしょう。この逃がし管の意味を知らない人がいるみたいで、逃がし管はポンプ運転時にケーシング内で加圧・攪拌され温まっていく水をすこしづつ抜き、ケーシング内の水温の上昇を抑える働きがあります。放水銃みたいな毎分4000リットルも流れるオバケみたいなポンプでも、この逃がし管から規定量の逃がし水が出ていれば焼き付くなんてことはありません。そのくらい逃がし管は重要な役割をしているのです。逃がし管に使われているオリフィス(流量調整の為のプレートなど)は直径3~5mm程度の穴が開いているだけなのでよくゴミが詰まります。ポンプ運転時は真っ先に逃がし水が出ているか確認するクセをつけましょう。スポンサーリンク消火栓の用語について聞いたことはあるけれど、いざ説明しようとすると「あれっ?」となったりするこれらの用語を解説していこうと思います。上記でもありましたが、これはポンプに水が流れない状態での運転になります。