重要度順RPVシリーズの空き回線設定がうまく出来ない1登録モードに入ります。こちらをご参照ください。2設定番号(表示窓)を「十字」スイッチで選択します。点滅している数字の変更ができます。空き回線の設定番号は表示窓(左)が「1-」表示窓(右)が「05」ですので選択して「決定」スイッチを押します。※納期、価格等は手配時にご確認下さい。08:32移報端子の共用の可否について知りたい設備により回路電圧が異なるため、併用(共締め)することは移報先の機器が故障に至る恐れがあります。状況によっては、受信機の移報リレー接点が故障する恐れもあるため併用は避けて下さい。対処としては、マルチ移報設定により、独立した移報接点を設けて接続して下さい。14:02受信機の警報音量を下げたいご要望にお答えすることができず申し訳ありません。規格上で、火災とガス漏れ発生時の音響は、受信機から1mの位置で85dB以上の音量が要求されています。規格に基づいて設計されており、音量を変更することはできません。13:50P型1級受信機の地区音響装置を区分鳴動から一斉鳴動に変更したい現在はEA1~EAn端子またはB1~Bn端子に地区音響装置が接続されていると考えます。それらを外して、全てBB端子に接続変更することで一斉鳴動になります。事前に地区音響装置の数量×消費電流(mA)を確認して、受信機の容量以内であることを確認して下さい。あれば設定可能ですが、HAP-Aシリーズはマルチ移報が搭載されていないため、移報信号を出すことができません。場合は、マルチ移報の機能が搭載されているかどうかご確認ください。13:35「感知器汚れ」障害とは?R型受信機(アナログ式)では、光電アナログ式スポット型感知器の平常時アナログ出力(煙が無い時の出力値のことで、ゼロ点と呼んでいます)と、火災試験時アナログ出力(火災試験時の出力値のことで、発報値と呼んでいます)を定期的に確認し、埃などの汚れによる感度のズレを自動的に補正(オフセット)する機能があります。?R型受信機(アナログ式)では、光電アナログ式スポット型感知器や熱アナログ式スポット型感知器などの平常時アナログ出力(煙や熱が無い時の出力値のことで、”ゼロ点”と呼んでいます)を常時監視しております。11:55「注意表示」警報と「火災」警報の違いは?R型受信機(アナログ式)は、アナログ式感知器(※1)からのアナログ値(※2)が<注意表示レベル>に達すると「注意表示」警報を、<火災レベル>に達すると「火災」警報を行います。<防排煙連動レベル>に達すると「防排煙機器の連動」をさせます。19:10外部配線抵抗「50Ω以下」とは?外部配線抵抗とは、受信機が許容できる感知器線間の抵抗値のことです。感知器線間の線路抵抗(終端抵抗を含まない)が必ず50Ω以下となるようにしてください。50Ωを超えると正常に火災監視できなくなる恐れがあります。配線長が長くなると、抵抗値が大きくなりますのでご注意ください。