ご支援CLOSENEWSトップページNEWSお知らせ生物環境利用推進センター温室の灯油漏れについてお知らせ公開日:2012.10.12生物環境利用推進センター温室の灯油漏れについてお知らせ九州大学箱崎キャンパスの生物環境利用推進センター温室において,ボイラー用燃料(灯油)の流出が確認されました。近隣住民の皆さま,ならびに関係者の皆さまにご迷惑をお掛けしましたことを,深くお詫び申し上げます。燃料タンク(地上式)と温室機械室のボイラー設備を接続している地中埋設配管の老朽化によると思われる穴により,灯油が温室付近の土壌に流出しました。・灯油流出量は最大1,900リットル程度と想定されます。・流出箇所付近の井戸の水質調査を実施し,異常が無いことを確認しました。・流出箇所及び周辺で3カ所を掘削した結果,地下水表面から油臭,油膜が観察されました。・現在,流出した油分の抽出を行っており,今週末(10月13日(土)及び10月14日(日))に最大限可能な除去と流出範囲の確認や土質,水質調査も同時に実施いたします。・ご使用中の井戸の水質などにお気づきの点がございましたら,下記まで連絡いただきますようお願いいたます。