(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。しやすいものを選定することをおすすめいたします。超反限時特性:電気機器の過負荷保護に適しています。MCCBやヒューズなどの保護機器の特性とも合っているので保護協調がとりやすい。全て検討した上での決定となりますので、高圧受電設備で適用する1つの値はございません。過電流継電器(MOC-A1形)限時要素特性グラフの見方について整定値に対する倍数を意味します。3Aとした場合、1倍は3A、5倍は15Aと読み替えます。過電流継電器(MOC-A1形)ケーブルのシールドアース異なります。カタログおよび取扱説明書に記載の「地絡継電器とケーブルのシールドアース」をご参照下さい。8011)をご確認下さい。地絡継電器(MGR-A1形)整定値設定について使用禁止のポジションは最大整定値となります。零相電圧では、使用禁止全てのポジションが10%、零相電流では、使用禁止全てのポジションが1.0A、動作時間では、使用禁止全てのポジションが1.0秒となります。地絡方向継電器(MDG-A1,A2形)限時要素の動作時間特性について整定値の1倍でも動作します。1.3倍程度までは誤差が大きい為記載しておりません。過電流継電器(MOC-A1形)瞬時要素の動作時間についてそのとおりです。4602では、整定値の200%入力時、50ms以下と定められています。LEDの表示が点灯しません。そのため、CT2次側の電流入力がこれらの値付近の場合は表示が点滅して見え、下回ると消灯します。ついてトランスの1次側に設置した場合、トランスの励磁突入電流を極力回避しやすくしているためです。過電流継電器(MOC-A1形)整定範囲について整定値は以下のとおりです。