太陽光パネルとは?ユーザーレポート高い技術力をもち、お客様に最高のサービスを提供しようと努力し続けられている、ソラメンテユーザー。その点検方法と成功事例をレポートします。SZ-200は、接続箱の各ストリングP/N端子をプローブであたり、故障パネルのあるストリングを検出する点検装置です。特殊な検出信号をストリング回路に印加し、開放電圧と直列抵抗(インピーダンス)を測定、異常のあるストリングを判別します。全パネルのチェックは不要ステップ1(SZ-200)で全ストリングが正常であるかを点検し、異常ストリングを検出、その位置と測定データを記録します。ステップ2(SI-200)では該当ストリングのみをチェックし、故障パネルを特定します。強い、高い操作性で、確実に結果を出す点検を実現し、点検作業の効率を飛躍的に向上させています。故障検出力を向上パネルの故障をより正確に判断。アイテス独自の信号解析技術をさらに向上させることで、配線長やパネル配置による影響をできる限り抑えました。自動測定で効率向上プローブをコンタクトすると測定を自動開始。プローブを両手で扱うことができ、より効率よく安全に測定ができるようになりました。PN端子が離れている接続箱でも一人で測定できます。測定箇所が入力できるサイト、接続箱やストリングの番号を任意の値に設定できます。測定ごとにストリング番号が繰り上がる自動ナンバリング機能を搭載。記録容量が大幅アップ記録容量がSZ-100の3倍の3000件に。SZ-100の約2倍に拡大。視認性を高め、表示情報量も多くなりました。別売オプションZ/iS連携キット(SR-200)を使うことで、連系前や停電点検などでのパネル点検が可能です。SZ-200・SZ-100の測定時間を比較(1:02)使い方1接続箱の開閉器をオフにして(ストリング開放状態)P/N端子にプロービング、電圧・抵抗の順に自動で測定を行います。2電圧値・抵抗値は測定順にLCD表示され本体に記録されます(最大3000ストリング)。表示されたストリングは抵抗値が非常に大きいことを示します。3全ストリングの測定が完了したら、他のストリングと比較して故障の疑いがあればステップ2(ソラメンテiS)にて故障パネルの特定を行います。4クラスタ故障の種別は上の表を目安に判別します。あり(省電力機能付き)仕様や外観などは製品改良のため予告なく変更することがあります。「ソラメンテ」は株式会社アイテスの登録商標です。本体画像クリックすると拡大してご覧いただけます。¥15,000-(税別)モジュール接続ケーブルです。2本セットでの販売です。ファーウェイ社製・デルタ電子社製のパワーコンディショナと互換性があり、安定して測定できます。AG社製のパワーコンディショナに接続するための、変換ケーブルです。2本セットでの販売です。互換性があり、安定して測定できます。(税別)グリップ部分が細く、P極-N極間が狭い端子台の測定作業に便利です。トレーサビリティ体系図を発行いたします。詳しくは、校正サービスのページをご覧ください。SZ-200のメンテナンス機器を長くお使いいただいて、消耗を感じられたら「オーバーホールサービス」をご依頼ください。分解清掃や消耗部品の交換を実施いたします。機器は経時的に劣化・消耗していきます。定期的にメンテナンスをすることにより、突発的な故障のリスクも軽減されます。詳しくは、オーバーホールサービスのページをご覧ください。