各種工事について業務用空調機に関する工事はすべてお任せください。基板にもパワーやインバーターなど、何種類もあります。それぞれの基板不良を決定づけるには、空調機内外のチェックや各端子の電圧チェックなどきちんとしたデータが必要になります。中には老朽化によるプリント基板のハンダ割れなどもあります。ファン・ファンモーターの故障もありますが「プリント基板の不良で原因が作動しない」といったこともあります。(コンプレッサー)は、空調機修理のなかでも高度な技術を要するため、技術工料も高額になります。状熊によっては、空調機自体の入れ替えをご検討いただく方が良い場合もあります。ドレンポンプ交換ドレンポンプ自体の故障やドレンパンの汚れが原因でドレンポンプの吸い込み口が詰まると、ドレンアップできずにドレンパンに水が溜まり、ドレン水位異常を起こし空調機は停止します。このようなエラーをなくすためにも定期的なエアコン分解化学洗浄・メンテナンスは必要です。センサー交換センサーには熱交温度センサー、吸込み温度センサー、吹出し温度センサー、水位センサーなど各種あります。これらのセンサーからの信号をもとに、空調機はコントロールされています。室内機・室外機の各所に使われています。どれかひとつ壊れたら正常な運転はできません。冷媒ガス漏れ修理ガス漏れの原因はさまざまです。中にはガスと同時に圧縮機のための潤滑油が流れ出してる場合もあります。2015年4月より「フロン排出抑制法」が執行されました。(有資格者にて)・ガス漏えいの対処・記録の保管・算定漏えい量の報告などが義務付けられました。※詳しくは当社にお問い合わせください。点検のアドバイスもいたします。空調機の高圧側冷媒系統が異常高圧になったとき、空調機の運転を自動的に停止させ、異常運転による事故を未然に防ぐ動きをする電磁弁です。同じように低圧圧力開閉器もあります。どちらもガス溶接(ろう付け)作業になります。空調機修理のご依頼ついて空調機の故障には、さまざまな原因が考えられます。空調機修理のご依頼の際にはできるだけ、詳しく空調機の型式番号やエラーコード、故障内容、症状などをお知らせください。ご不明な点はお気軽にご相談ください。総合的に判断し、最適なご提案・施工をいたします。現地調査にもお伺いしますので、お気軽にお問い合わせください。株式会社コーゲグループのホームページをリニューアルしました。Reserved.【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載を禁じます。