用途や使用方法に応じて適切な風管は異なります。排気式のように風管内が負圧となるおそれのある場合には、硬管を選定しなければなりません。火気を使用したり、可燃性ガスが発生するトンネル内等では金属製の硬管を選定する必要がございます。軽量で取り扱いが容易。管内が正圧になる場合に使用。特殊スカート構造の接続部を採用。湾曲しても常に一定の口径を保持。独立リングによる構造で、風管は常に円筒形状を保持。変形しにくく不燃性のため、管内が負圧になるケースや火気を伴う現場にも使用可。一般的な主材料で水に強く、鉄の腐食を防ぐ効果(犠牲防食)がある。内外圧に対し、最大の強度を得るように設計されたタイプ。摩擦損失が少ないように設計された標準タイプ。内外圧に対する強度と、摩擦損失の最も少ない軽量タイプ。耐圧に優れており、肉厚が薄く構造されているため軽量。管の形状、内面の粗度、配管の状態などにより大きく異なりますが、現場における一般的な設置条件においては、0.020~0.050で算出します。0.020・硬管あるいは軟管のいずれを使用しても、風管の途中に相当の漏風がございますので、風管が長い場合には、漏風を考慮する必要がございます。Hf:換気ファン風圧(kPa)▲このページのTOPへFAQ現在FAQは登録されていません。