●ドアカバーが水平着脱でき、取付施工性が向上し、天井面への密着設置が可能になり設置場所の自由度が高まりました。●幹線引込開口と分岐配線作業スペースの拡大により、配線施工がしやすくなりました。●負荷端子配列を、赤(L1)・白(N)・黒(L2)とし、相の誤配列を抑制。電源側端子はオールプラグイン構造です。実際の商品と異なる場合があります。※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。※埋込形は対応できません。※リミッタースペースなしのエコキュート・電気温水器用ブレーカは40A(50A)への交換はできません。※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付ないでください。※幹線は必ず主幹ブレーカ(リミッター)容量と1次送りブレーカ容量の和を基に、選定・施設してください。ブレーカ30A、電源・CT接続ユニット用ブレーカ20Aを搭載しています。特定CT8回路用ケーブルと特定CT(100A)貫通形1コを同梱しています。※LAN通信型は、LANケーブルとHUBが別途必要です。※主幹CTは家全体を計測可能な幹線へ、特定CTは主幹ブレーカの1次側へ配置されているブレーカから負荷への配線へ取り付けてください。