クレジット決済対応しています。築20年ほどの建売住宅の漏水調査にはいり3ヶ月目になる現場へいってきました。水漏れも微量で漏水音もしないため難航しています。敷地一杯に建てられているため給水管は建物床下配管となっていまるため、建物へ引き込まれている個所を見つけるため2回目の調査をしました。前回は見当をつけての掘削だったため、今回は水道局に残っている図面と照らし合わせ通路を壊して掘削調査をしました。下水管の導入部はありましたが、残念ながら水道管は見つかりませんでした。水道管全部を入れ替えすれば簡単ですが、お客様負担が大きくなるため出来れば切り分けをして、建物側か外部かを見つけてあげたいと思っています。年明けあと1度だけ建物への引き込みを探し、見つからなければ水道管全部を入れ替えることで、お客様の了解を頂きました。これほどむずかしい漏水は初めてです。