(注2)隣接区画とは,出火区画と防火戸又は防火シャッターが設けられている開口部を介して接する防火区画をいう。(注3)たて穴隣接区画とは,隣接区画となる階段室,エスカレーター区画等のいわゆるたて穴区画と防火戸又は防火シャッターが設けられている開口部を介して接する防火区画をいう。112条に規定する区画のほか,耐火構造の区画を形成するものを含むものとする。出火区画の限界時間は,別表1のとおりとする。隣接区画の限界時間は,別表2のとおりとする。たて穴隣接区画の限界時間は,別表3のとおりとする。検証を行う際には,別紙2の避難所要時間の計算要領により,在店者等の避難所要時間を事前に算出しておくものとする。避難誘導の指示のあった時点から避難所要時間の経過後に,逃げ遅れの確認,防火戸等の最終的な閉鎖,隊員の避難等を行うものとする。限界時間内に完了できたかどうか別紙3の対応行動等チェックリストを用いて確認することとする。自動火災報知設備(以下「自火報」という。)の発報から出火区画での対応事項完了までに要した時間をRtf,隣接区画での対応事項完了までに要した時間をRtn,たて穴隣接区画での対応事項完了までに要した時間をRtuとした場合Rtf≦Tf,Rtn≦TnかつRtu≦Tuであること(出火区画,隣接区画,たて穴隣接区画それぞれの対応事項完了までに要した時間すべてが,出火区画,隣接区画,たて穴隣接区画それぞれの限界時間内に収まること。出火区画での対応事項完了とは,別紙1のマニュアル対応事項の1から6までのうち,出火区画に係る部分の対応事項を完了することとする。隣接区画での対応事項完了とは,別紙1のマニュアル対応事項の1から6までのうち,出火区画及び隣接区画に係る部分の対応事項を完了することとする。たて穴隣接区画での対応事項完了とは,別紙1のマニュアル対応事項の1から6までのうち,出火区画,隣接区画及びたて穴隣接区画に係る部分の対応事項を完了することとする。別紙3の対応行動等チェックリストを用いて確認する場合,区画の形成に係る対応行動及び対応時間の確認については,消防職員が行うものとし,それ以外の行動が適切に行われたか否かについては,検証対象物の関係者に行わせることができるものとする。検証時に対応行動が適切に行われていない部分があれば適切に行うよう指導すること。検証訓練の結果,限界時間内にそれぞれの対応事項が完了しなかった場合には,その原因を検討し,改善策を提示するとともに,時間内に対応行動が完了するよう改善指導すること。改善指導後,再度検証を実施すること。この指導マニュアルに基づく検証訓練は,消防法施行規則第3条第5項に規定する避難訓練として取り扱うこと。検証対象物においては,テナント店員,パート店員その他アルバイト店員等が多数就業していることから,検証訓練に際して,これらの店員を模擬在店者等として訓練参加させるよう指導すること。則この指導マニュアルは,平成3年4月1日から運用する。ダウンロード(無償)してください。ダウンロード(無償)してください。