山猫おソーラーの備えるブログ防災ブログ。災害や停電などのリスクに備える情報を発信しています。オフグリッドソーラー(独立型太陽光発電)の自作(DIY)の詳細記事も充実。2019.06.04(この記事の最終更新日は、2019年6月4日です。)この記事は連載記事です。ついて皆様こんにちは。)の心臓部、チャージコントローラーについての話(続編)です。チャージコントローラにもいろいろあって、今回の話がすべての製品にあてはまるわけではありません。山猫さんが主に使っているチャージコントローラは、電菱(日本の会社です。[SA-BA20]です。日本の会社でオフグリッドソーラー関連機器を開発している会社はとても少ない。ほとんどが中国メーカーなのです。そんな貴重な日本メーカーが出しているチャージコントローラーは性能も超一流。信頼性も高いので、応援もかねてこの電菱製のチャージコントローラーを山猫は使っています。このチャージコントローラには3系統の端子台が準備されています。左は、ソーラーパネルを接続する端子。真ん中はバッテリーを接続する端子。右側が電気製品などの負荷を接続する端子になっています。電気製品などはどの端子につけるのが正しいのでしょうか?一番右の端子台に照明の絵が書いてあるので、ここに接続するのかな?と思いますが、ネットの情報を見てみると、この端子を使用しないで、バッテリーに直接、負荷(電気製品)をつないでいるケースが多い事に気がつきます。結論を書くと、どちらも負荷(電気製品)の接続としては正しいのです。二つのつなぎ方にはそれぞれメリットとデメリットがあります。負荷接続用の端子は、特殊な機能を割り当てているチャージコントローラがあります。電菱製のチャージコントローラでも、終夜点灯機能と言って、日が暮れると電気が通って、日が昇ると切れるというコントローラもあります。夜間照明として使うのを想定しているのだと思います。通常、夜間照明の点灯・消灯は、専用の照度計やタイマースイッチを使いますが、ソーラーパネルを照度計の変わりに使っているという事ですね。頭いいなー!と、いう事で、負荷接続用端子は常時通電しているコントローラの場合を考えてみます。過放電防止機能が使える。鉛バッテリーは放電が進むと出力電圧が下がってきます。ディープサイクルバッテリーといえども、過放電はバッテリーにダメージがあります。チャージコントローラの過放電防止機能は、バッテリーの電圧が一定値以下になると、負荷側に電流を流さないようにしてくれます。バッテリーを保護する機能としてはとても重要な機能です。出力できる電流値が意外と小さい。大体のチャージコントローラは、流せる電気(電流)の量が決まっています。ソーラーパネルからバッテリーへ充電する回路回路の最大電流と、バッテリーから負荷に向かう回路の最大電流が同じです。山猫が使っているコントローラの場合は、どちらも20Aです。ソーラーパネルで発電した電気をバッテリーに流すことを考えると、100Wのソーラパネルに20Aの最大電流は十分な値です。12Vという仕様の場合使える電気製品の消費電力は、最大240Wでしかありません。ACに変換する機械は、インバータの電源を入れた時に、一瞬大きな電流が流れます。インバータに出力200Wと書かれていても、電源を入れた瞬間200W以上の電流が流れてしまう瞬間があります。チャージコントローラに、コントローラの最大電流よりも大きな消費電流の負荷やインバータを取り付けると、チャージコントローラを壊してしまうという事になります。過放電防止機能まとめチャージコントローラの負荷端子は、バッテリーの過放電防止機能がある場合が多く便利です。コントローラの耐電流以上の電気製品をつなげると、コントローラが壊れてしまいます。電源を入れた時にに定格電流よりも大きな電流が流れる機器(インバーターやモーター)を接続する場合は要注意。コントローラの負荷端子を使わずに、バッテリーに直接電気製品を接続する事は出来るが、過放電防止機能が使えない分バッテリーの状態気を付ける必要がある。オフグリッドソーラーの場合、インバーターを使いたい!という事は結構おおいです。(家庭のコンセントにつなげるタイプ)ですからね。今回、山猫が作る、移動式オフグリッドソーラー1号機2号機は、インバータを繋げる予定はありません。過放電防止機能は使いたいので、とりあえず、チャージコントローラの負荷端子を使う方針です。チャージコントローラの選び方チャージコントローラを選ぶポイントをまとめました。安価なチャージコントローラの対応電圧は、大概以下の3種類です。24V両対応品3の、両対応品を選ぶと簡単なのですが、あまり深く考えず、今回自分が作るシステムにあった電圧の物を選べばよいと思います。5A~40Aくらいまでの製品がいろいろ売られています。ソーラーパネルの最大出力電流だけでなく、負荷側の消費電流(負荷端子を使う場合)も考慮して選ぶ必要があります。5A~10Aの耐電流が必要です。10A~20Aの耐電流が必要です。対応電流は、多少余裕を持って選んでおくことをお勧めします。システムの電圧を変える事はあまりありませんが、パネルを増やして出力電流を増やすという事は結構あります。チャージコントローラを使いまわす事も考えて、多少大き目のチャージコントローラを選んでおくのがよいと思います。容量の大きいチャージコントローラは、チャージコントローラ自体の消費電力が大きい場合があるので注意が必要です。買う前によく確認しましょう!(あと、対応電流が多いコントローラの方が価格が高いです。MPPT方式MPPT方式の方が、性能がよいと言われていて、実際その通りだと思います。山猫としては、小規模なオフグリッドソーラーシステムの場合は、PWMで十分だと考えていますが、予算に余裕がある方はMPPT方式を選んでもよいと思います。MPPTだから絶対に良いとは言えません。PWMでも製品によって性能に差があります。このあたりはメーカーの設計能力にかかってきますので、MPPT方式だから、素晴らしい!とは、言えないと山猫は考えています。)その他の機能いろいろな便利な機能を実装しているチャージコントローラがあります。このあたりは、どのような装置を作りたいか?で変わってきますので、よく調べてから買うのが良いと思います。国産か、輸入品か市販されている安価なチャージコントローラは、ほとんどが中国製です。中国製でも信頼できる製品は沢山あると思いますが、もともとチャージコントローラはトラブルの多い機械でもあります。大電流を長時間流しますからね。数か月で壊れてしまったり、発煙したりという話を聞いた事があります。(もちろん日本製だからと言って、絶対大丈夫というわけではありません。)山猫は、いろいろ調べて、日本製の電菱のコントローラを選びました。すごくコンパクトで、しかもチャージコントローラ自体の消費電流も少ないという性能上の話もありますし、しっかりした製品を作っている会社だという安心感もあります。お世話になっている安曇野電子さんも、電菱のコントローラを数年使っていて、トラブル無しで動いているというのも選ぶポイントになりました。外国製が悪いと言っているわけではないですよ!ちなみに、山猫の移動式オフグリッドシステムで使用予定のチャージコントローラは、こちらです。SA-BB10常時出力の他に、終夜点灯(夜間のみ出力)の製品もあります。最大電流8.5Aなので、ぎりぎり100W(12V)のパネルが使える性能。余裕を見て50W以下のパネルの場合はこのコントローラを使うのが良いですね!タイマーのON-OFFは切り替え可能なので、あらゆる用途で使用することが可能です。チャージコントローラについて、書きました。次回は、電線について書いていきたいと思います。RinkerdenryoAmazon楽天市場Yahooショッピング最後までお読みいただきありがとうございました。次回の記事をお楽しみに!~続きの記事へ~山猫おソーラーの備えるブログ災害時に役に立つ移動式のオフグリッドソーラーを作ろう!その11「電線の話」http://luchs.fxproject-blog.com/offgrid11/(この記事の最終更新日は、2019年6月4日です。)この記事は連載記事です。電線の選び方管理人の山猫です。user防災!避難生活を支える、オフグリッドソリューションまとめ!http://luchs.fxproject-blog.com/off-grid-solution/本ブログでは、災害時に役に立つグッズをたくさん紹介してきました。電気系の防災グッズも紹介してきたのですが、電気機器で大事なのは、継続して使う事が出来る事。※免責事項:ソーラー発電に限らず、電気を扱う機械の製作は、常に危険をはらんでします。万が一、事故が起きた場合、著者は責任を負えません。このブログは、オフグリッドソーラーの作り方について出来るだ詳しく説明していく予定ですが、このブログだけを参考にして、一人でオフグリッドソーラーを組み立てよう!と考えるのは危険です。出来れば電気の扱いに慣れた方と作業をしていただきたいと思います。しても一人で・・・という方は、出来るだけ小さなシステムから始める事をお勧めいたします。12V系のオフグリッドソーラー(最大18V)を組み立てるのは資格はいりませんが、24V系(最大36V)のオフグリッドソーラーの場合、組み立てには電気工事士の資格が必要になります。災害時に役に立つ移動式のオフグリッドソーラーを作ろう!その2「どんな装置を作ろうか?」(この記事の最終更新日は、2019年5月25日です。「山猫おソーラーの備えるブログ」管理人の山猫です。)を作ろう!その2です。災害時に役に立つ移動式のオフグリッドソーラーを作ろう!その11「電線の話」(この記事の最終更新日は、2019年6月4日です。この記事は連載記事です。災害時に役に立つ移動式のオフグリッドソーラーを作ろう!その4「バッテリーを選ぼう」(この記事の最終更新日は、2019年6月4日です。「山猫おソーラーの備えるブログ」管理人の山猫です。)を作ろう!その4です。災害時に役に立つ移動式のオフグリッドソーラーを作ろう!その7「もう一度仕様を考える」(この記事の最終更新日は、2019年6月4日です。「山猫おソーラーの備えるブログ」管理人の山猫です。災害時に役に立つ移動式のオフグリッドソーラーを作ろう!その9「チャージコントローラとは?」(この記事の最終更新日は、2019年6月4日です。