真似るべきだと思いました...。有線式の"漏電監視装置"を設置!漏電監視装置は電源に100Vの🔌を用いていた。マグネット式でキュービクル内側にペタッと吸着。今回偶然この漏電監視装置を新たにインストールする現場に立ち会わせて頂けましたので、その詳細についてもお聞きすることができました。ものを設置することになったようです。有資格者が行います...。設置されている現場が殆どでした...。キュービクルの外に漏電監視装置のアンテナが。携帯電話に"漏電"を通知する。実際に漏電監視システムが機能しているかのテストも行われました。oO(これは確か...、、毎回は行わなくてよかったはずです...。ような役割を果たしていると言えそうです。余談になりますが、民泊への用途変更の際に延べ面積500m2以上で火災通報装置の設置義務が生じますが、特例により「警備会社などと契約していて、自火報作動と共にすぐに駆け付けられる体制が整っている場合」は火災通報装置の設置を省略できるというものがコソッと通知されておりますので、以下のリンクも併せてご確認くださいませ。メンテナンスは消防設備士も行いますので...、、何が違うか等を観察させて頂きましょう...。いう資格が取れるよ~。́∀`*)ウフフ...とのことでした。車と同様にエンジンオイルが入っているかを確認。試験運転の繰り返しで燃料(軽油)が半分ほどに。自家発を運転しました。"仕組み""高圧"の点検はスタートから工夫されていた...。伴う検査をすることもあるようです。oO(実際に現場にて電気主任技術者による停電検査実施の提案がされているところにも立ち会えました...。)このような停電を伴う点検などは、管理権限者の負担も消防用設備点検とは比べ物にならないくらい大きくなると思い『ちゃんと点検できている所は少ないのでは...?』という疑問を持ちました。実施率はほぼ100%であるとの事でした。いう背景があるようでした。いう低い水準となっていました。́Д`)その理由に、「点検報告制度そのものを知らない」や「点検の必要性・重要性に係る認識が低い」などが挙げられていました。性質を、消防用設備にもつけてやれば点検されるかと思います。