kgfはSI単位ではないですが、質量の数値をそのまま重さとして考えることができるのがメリットですね。>>>ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?なんか、日本語が変ですね。「ある試験片に40kgの重りをつけた時の引っ張りの力は何Nの力で引っ張るのと同じですか?」ということですか?・・・であるとして、回答します。銅粒を袋に入れて100回落下させて温度を測り、熱の仕事当量を求めたのですが・・・理論値4.19とは大きく誤差が生じてしまいました(6.1ぐらいでした)。その理由を教えてください!!AベストアンサーW=JQで,温度差からQを計ってJ=W/Qとしているんですよね?そうすると大きめに出ることはスジが通っているかと思います.温度測定に問題があったと,ひとつ考えられますね.落ちた瞬間に温度を測るならまだしも,実際は計測までに若干でも時間を要しますから,その間に冷えてしまったことが考えられます.また,空気抵抗があるので,実際にはそれによる仕事の損失があります.銅粒の大きさは有限ですから,全体が暖まるのには有限の時間を要します,でも計算では時間0で温度平衡に至るとしている場合が多いでしょう.実験屋から申しますと,高精度の計測装置を用いない限りは,4.19が6.1だった,とは結構いいセン行ってるとも思えます.オーダーが異なること,ざらですから...他の回答も見るQ熱交換の基礎式を教えてください。熱交換器における基礎式を教えてください。蒸気と水での熱交換を行う際に、入口温度と出口温度の関係、それに流速等も計算のデータとして必要なんだと思うんですが、どういう計算で熱量、流速を決めればいいのか熱力学の知識がないので分かりません。いろんな書籍を買って勉強していますが、難しくて分かりません。それに独学ですので、聞ける人がいなくて困っています。どなたか、簡単に熱交換の基礎式などを教えてください。伝熱の計算は非常に難しいのですが、「難しい」と言っているだけでは先に進みませんので、そのさわりを。基本式は、Q=UAΔtです。Δt:伝熱面内外の温度差(冷却水入出の差ではない)ここで曲者は、U(総括伝熱係数とか熱貫流係数とか呼ばれるもの)です。Uの内部構造は、1/U=1/h1+1/hs1+L/kav.+1/hs2+1/h2と表現され、hを見積もる事が大変難しいのです。hs:伝熱面の汚れ係数、内外2種類有る。L:伝熱面厚みkav:伝熱面の熱伝導率の異種温度の平均、熱伝面内外で温度が異なり、温度によって変化する熱伝導率を平均して用いる。hは、流体の種類や流れる速さ(主な指標はレイノルズ数)によって変化します。hsは、どの程度見積もるか、、、設備が新品ならZeroとしても良いのですが、使い込むとだんだん増加します。Aも円管で厚みが有る場合は、内外を平均したり、Δtも入り口と出口の各温度差を対数平均するとか、色々工夫すべきところがあります。>冷却管はステンレス製(SUS304)です。→熱伝導度の値が必要です。>冷却管の中の水の温度は入口が32°Cで出口が37°Cです。>流量は200t/Hr程度流れております。→冷却水が受け取る熱量は、200t/Hr×水の比熱×(37-32)になります。この熱量が被冷却流体から奪われる熱量です。=Q>冷却管の外径はφ34で長さが4mのものが60本>冷却管の外径での総面積は25.6m2あります。→冷却管の壁厚みの数値が計算に必要です。伝熱面積も外側と内側を平均するか、小さい値の内側の面積を用いるべきです。まあしかし、現場的な検討としては#1の方もおっしゃっているように、各種条件で運転した時のU値を算出しておけば、能力を推し測る事が出来ると思います。熱交換機を設備改造せずに能力余裕を持たせるには、冷却水の温度を下げるか、流量を増やすか、くらいしか無いのではないでしょうか。伝熱の計算は非常に難しいのですが、「難しい」と言っているだけでは先に進みませんので、そのさわりを。基本式は、Q=UAΔtです。Δt:伝熱面内外の温度差(冷却水入出の差ではない)ここで曲者は、U(総括伝熱係数とか熱貫流係数とか呼ばれるもの)です。Uの内部構造は、1/U=1/h1+1/hs1+L/kav.+1/hs2+1/h2と表現され、hを見積もる事が大変難しいのです。hs:伝熱面の汚れ係数、内外2...続きを読む他の回答も見るQNをPaに単位換算できるのか?大変困ってます。皆さんのお力をお貸しください。加重単位Nを圧力単位Paに変換できるのでしょうか?もし出来るとしたらやり方を教えてください。具体的には30Nは何Paかということです。変換の過程も教えていただければ幸いです。ご回答、よろしくお願いいたします。AベストアンサーNo.1さんがおおまかに答えておられますが、補足します。N(ニュートン)は力の単位です。対して、Pa(パスカル)は圧力の単位です。これらは次元が違うので、単独では変換はできません。Nは何Paか」というのはナンセンスです。Pa・m^2となります。m^2(平方メートル)という単位が必要になります。N/m^2を整理して覚えてください。水をヒーターを使って温度を上昇させる時のヒーター容量の計算式を教えてもらえませんか。20度の水を90度に70度上げるといった様な。