開口部を有しない階をいいます。無窓階に該当する場合は通常階と比べ様々な規制がかかります。さいごに無窓階の定義は11階以上と10階以下で違う十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。5条の3-1】11階以上の場合11階以上の階では直径50cmの円が内接できる開口部を有効開口部とし、その開口部の合計を床面積で割ります。出た数値が、床面積の1/30を以下の場合を無窓階と定義しています。10階以下の場合10階以上の階は開口のの条件になる有効開口部が2種類あります。一つは11階以上の開口部と同じ50cmの円が内接できる開口部です。一つは、高さ1.2メートル以上、幅75センチ以上の開口部です。11階以下の階にはこのどちらかの開口部が2個以上あることが必要になり、開口部の合計を床面積で割り、床面積の30分の1以下の場合は無窓階判定になります。)に適合するものでなければならない。床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。5条3-2】この条文は開口部の構造、状態について書いてあります。有効開口部があって床面積の1/30以上の条件をクリアしていても構造的にアウトであれば無窓階判定になってしまいます。3つの構造この条件3つの条件が満たされ、開口のため常時良好な状態に維持されているものであることが要求されます。開口部から高さがあったり、窓を開けて避難上の障害物がある場合は避難や消火活動が大変困難になってしまします。ガラスの構造ガラスを簡単に破壊でき、進入が容易な場合は下記の条件により開口部としてあつかうことができます。普通ガラスで6ミリが簡単に破壊できる基準になっています。これは各自治体により条例、指導で変わってくることかと思いますが今回は『東京消防庁』の基準で記します。足場なしフィルムB普通板ガラスフロート板ガラス磨き板ガラス型板ガラス熱線吸収板ガラス熱線反射ガラス8mm以下(厚さが6ミリを超えるものは,ガラスの大きさが概ね2m2以下かつガラスの天端の高さが,設置されている階の床から2m以下のものに限る。構成するガラスごとに本表(網入板ガラス及び線入板ガラス(窓ガラス用フィルムを貼付したもの等を含む)は,厚さ6.8ミリ以下のものに限る。)により評価し,全体の判断を行う。無窓階判定になるとどうなるか??消防設備の設置基準が厳しくります。消防設備は面積によって設置基準が決まることが多いので通常の基準面積より小さい面積で設置義務になります。自動火災報知設備の場合は煙感知器を設置する必要があります。煙感知器は熱感知器に比べ価格が高いため、無窓階の場合通常よりも設備を設置するコストがかかることになります。さいごに無窓階に該当するかどうかは資料を持って管轄する消防署と協議し設置する設備に対して検討していく必要があります。この特一(とくいち)なると消防法上の扱いが厳しいものになります。2019.10.10お店を作って出店する場合は消防法どおりに施工し検査を受けることになります。中には検査を受けずにオープンするという方もいらっしゃると思います。WordPress.。