SITELPガス事業安全に関する情報TOP>LPガス事業>安全に関する情報ガス漏れ・ガスの臭い災害のときはマイコンメーターの表示・復帰方法ガス漏れ、ガスの臭いがするときはガスの臭いがする室内の火を全て消しましょう。扉や窓を十分に開け、ガスを屋外に追い出してください。タバコの火を消すガスの火を消す換気(換気扇は使用しない!)ガス漏れ警報器が鳴った場合ガス栓・器具栓を全て閉めてください。コンセントやスイッチ換気扇は、火花が出て着火する可能性がありますので触れないでください。※回っている換気扇はそのままにする。容器バルブ(プロパンガスタンクの栓)を閉めて消防隊員、警察官などに容器の位置を知らせてください。ガス栓の元栓を閉めます。揺れが大きかった場合は、収まった後で戸外の容器バルブ(プロパンガスタンクの栓)も閉めてください。容器バルブ(プロパンガスタンクの栓)を閉め、容器が流されないよう固定されているかお確かめください。時計と同じ右回しです。マイコンメーターの表示・復帰方法マイコンメーターの復帰の手順マイコンメーターの表示部に「ガス止」と文字が表れ、ガスが止まったときは、復帰の手順に従って操作してください。ガス漏れなどの異常がない場合は復帰してガスが使えるようになります。●器具栓と未使用のガス栓を全て閉めてください。●左側のボタンを押してください。●「ガス止」の文字が消えます。●液晶の文字とランプが点滅します。●1分間お待ちください。※ランプは復帰ボタン部にあるものもあります。●液晶の文字とランプが消えます。