2011概要エネルギー源から電力と熱を同時に発生させてエネルギーの総合熱利用率を高めるコージェネーションシステムが注目され、分散形発電装置の原動機としてディーゼルエンジンの他にガスエンジンも広く使われるようになりました。NOx)が発生しやすく、公害防止のために排ガスを管理することが重要となります。NOx計を使用してアンモニアの注入量を最適に制御することが行われます。NOx測定に高感度・高信頼性の「SG750煙道ガス濃度計」が採用され、好評を得ています。NOxを触媒によって分解する方法には固体触媒の寿命が短いという欠点があるため、分解処理が安定に行える湿式の脱硝法としてアンモニア脱硝法が取り入れられています。変え煙突から排出します。NOx濃度を測定し、その値によってアンモニアの注入量を制御します。ppm導入効果NOx濃度を排出規制の上限値にコントロールすることにより、アンモニアの注入量が節減された。外付ドレンセパレータは、次のような場合に付加します。SG750の設置場所が測定点に近く、測定ガスが十分に冷却されない恐れがある。サンプル導管が長く、管内で生じるドレンにサンプル成分が溶解して測定誤差の生じる恐れがある。サンプル導管に必要な傾斜を持たせることができない。サンプル導管内にドレンが滞留する恐れがある。ガスエンジンの排ガスは水分が多いので、サンプル導管にドレンポケットができないよう注意してください。エンジンの振動が伝わる場所にSG750を設置する場合は、十分な防振対策を講じてください。測定する義務があります。O2の5成分の濃度を同時連続測定します。Corporationトップ。