サービスホームFAセンサ・制御機器モータ・モータコントローラモータブレーカモータブレーカモータブレーカは電動機の保護を目的とした配線用遮断器の一つです。始動電流(全負荷電流の2.5~3倍)ではトリップせず、過負荷電流での連続運転でトリップします。JIS規格では、の定格電流の600%の負荷、2秒以上30秒以内で動作するように規定されています。ブレーカのみで電動機が保護できるのでサーマルリレーと電磁接触器を省略できます。選定方法ブレーカの定格容量と定格電流は、保護対象の電動機容量よりも大きな値のトリップ値にします。起動特性に注意し、始動時の動作特性曲線がモータ熱特性を下回るようにします。電動機容量だけでなく、始動電流や全負荷電流を考慮します。高効率電動機と汎用電動機は、電流特性が違うため、モータブレーカで保護できない場合は配線用遮断器+電磁接触器+サーマルリレーの組み合せで保護します。ウエストタワー12階ご利用規約プライバシーポリシーモバイルサイト。