【ポンプ】流入水頭の計算方法。エネルギー管理士に関する情報を発信します。エネルギー管理士サイトマップお問い合わせSNSアカウントエネ管.com過去問で実際に出題された暗記問題を定期的につぶやきます。ブログの更新情報や最新ニュースをお届けします。LINE@で追加Youtubeチャンネルを開設しました。短期間で確実に合格したい・スマホを使ってすき間時間に勉強したい・独学だけでは分かりにくいそんな方にお勧めの通信講座です。>ポンプ【ポンプ】流入水頭の計算方法。飽和温度近くの流体をポンプで圧送する場合、ポンプでキャビテーションが発生しないように考慮する必要があります。その時、検討しなければいけない項目にポンプの有効流入水頭(NPSHa)というものがあります。今回は、ポンプの流入水頭はどのようにして計算するのか解説してみたいと思います。流入水頭とは?水頭とは、水の持つ圧力などのエネルギーを水の高さ(m)で表したものです。大気圧での水頭は0.1MPaなので約10mになります。ポンプを選定する際には必要流入水頭(NPSHr)と有効流入水頭(NPSHa)の2つを考慮しなければいけません。必要流入水頭(NPSHr)とは、ポンプでキャビテーションが発生しないように必要なポンプ手前の水の押し込み圧力のことを言います。飽和温度近くの水が流入水頭3mと言われれば、ポンプの手前側で配管を3m立ち上げる必要があるということになります。(NPSHa)とは、ある設置状況でポンプの流入水頭として有効な水頭のことを言います。NPSHrとNPSHaの関係性がキャビテーション発生の有無を左右します。有効吸込ヘッド(NPSHa)と必要吸込ヘッド(NPSHr)ポンプでキャビテーションが発生しないためには、有効吸込ヘッドがそのポンプの必要吸込ヘッドを上回らなければいけません。式に表すと次のようになります。$$NPSHa>NPSHr$$必要吸込ヘッドはポンプによって決められています。有効吸込ヘッドの計算は次の式で表すことが出来ます。$$NPSHa=\frac{(Pa-Pv)×10^6}{ρg}±Hs-Hfs$$Pa:液面にかかる圧力[MPa]Pv:液体の飽和圧力[MPa]ρ:液体の密度[kg/m3]g:重力加速度[9.8m/s2]Hs:液面から吸込み口までの高さ[m]Hfs:吸込配管の圧力損失[m]少し複雑に見えますが、要はポンプに押し込む方向をプラス、ポンプから離れる方向の力をマイナスにして計算しているだけです。次のような計算をしてみましょう。Hfsは無視していい程度小さい場合が多いのでHfs=0mとします。これを上の式に代入すると8.4だということがわかります。この場合の有効吸込ヘッドは8.4mということになります。これがポンプの必要吸込ヘッドよりも大きければキャビテーションが発生しないということになります。キャビテーションが発生すると?キャビテーションとは、飽和温度近くの流体がポンプ内でかき回されることによって圧力が下がり一部が気化し、その気泡がはじけることでポンプに衝撃を与える現象です。ポンプでキャビテーションが発生すると、十分な能力が出ないだけでなく、ポンプ内を振動させたり、インペラを破壊したりします。ポンプを選定する上で絶対に考慮しなければいけない項目になります。まとめキャビテーションを防ぐにはNPSHaが必要NPSHa>NPSHrにしなければいけないキャビテーションが発生するとポンプが故障するNPSHについての考え方が慣れないうちは難しいですが、意味が分かればそこまで難しい式ではありません。みなさんもポンプを選定する際にはNPSHを十分に考慮して失敗のないようにしましょう。ポンプについて詳しく知りたい方はこちらの本もおすすめです。ポンプメーカーに長年勤めた筆者の経験が書かれています。この本を読めばポンプの基本的なことは全てわかるような構成になっています。短期間で確実に合格したい・スマホを使ってすき間時間に勉強したい・独学だけでは分かりにくいそんな方にお勧めの通信講座です。レビュー記事はコチラその他の講座一覧はコチラSNSアカウントエネ管.com過去問で実際に出題された暗記問題を定期的につぶやきます。ブログの更新情報や最新ニュースをお届けします。LINE@で追加Youtubeチャンネルを開設しました。最短で資格を取得するためには、いかに効率よく学習するかが重要です。現場技術系の資格取得をサポートするおすすめの通信講座を紹介します。イラストを多用したシンプルで分かりやすいテキストと動画がセットになっています。価格もお手頃で、特に熱力学などを学んだことのない初学者におすすめの通信講座です。エネルギー管理士以外にも電験や衛生管理者など25の資格の通信講座を展開しています。詳細ページへ公式サイトへ現場系通信講座の老舗「JTEX」40年の実績がある現場系通信講座の老舗です。動画はなく、レポート提出形式の通信講座になります。価格もお手頃でテキストが分かりやすいと評判です。最新記事エコおじいプラント系のエンジニアです。皆さんにとって少しでも分かりやすい情報を発信します。どれがいい?3つのおすすめ業者を紹介あなたエネルギー管理士の資格を最短で取得したい。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。【ポンプ】回転方向が逆になる理由は?なぜ配線を変えると直るの?新しいポンプなどの回転機器を導入した時に、回転方向をきちんと確認するかと思います。...【ポンプ】回転数を表すrpmとは?ポンプのスペックの1つに回転数があります。...【ポンプ】ポンプやエンジン、送風機の「サージング」って何?ポンプや送風機の異常運転状態の1つに「サージング」という現象があります。現場で使用される真空ポンプは、文字通り真空(大気圧よりも低い状態)を作り出すために活用されています。LINKSNSアカウントエネ管.com過去問で実際に出題された暗記問題を定期的につぶやきます。ブログの更新情報や最新ニュースをお届けします。エネルギー管理士に関する情報を発信します。AFFINGER5.。