19:57:29)[8108763]...室外機の交換となりました。室外機交換時に注意する点は、何かあるでしょうか。その他、アドバイスがあればお教えください。皆さんのおかげでここまでこれました。13:22:00)[8066958]...問題なく作動中。プロの取付けを見てから2-3台目は自分で取付けて10年以上使用。R-22の場合吸込みフレアー配管から確か5秒位ブローして置換しました(マニュアルにあり)。18:43:01)[8054748]...でも微調整的な移動はやりだからない。管を接続しなおすので、ゴミが入ったりフレア加工部がひずんだりする危険がある。20:51:45)[7675594]...配管洗浄は大抵2〜3万かかります。新冷媒は旧冷媒にくらべ作動圧力が高いので、配管肉厚も必要です。それと、フレア形状も新冷媒と旧冷媒だと違うので異径ジョイントをする場合でも切り直しになります。コアドリルがないと綺麗にあかないし、危険かと。20:09:05)[6605416]...室外機の付近で配管が余ってしまって、グルッと一周して室外機へ繋がっているような工事は、良くないですね。配管のフレア加工が施してあるセット物を使ってます。見た目も不細工ですしね。した業者は、長い配管を持ってきて...長い配管を持ってきて、パイプカッター等で適切な長さで切断し、きちんと切断面のバリを取り、電動の工具にてフレア加工を行うものです。00:12:20)[6332293]...内側ともにパテ埋めをすると配管スリーブ内がカビだらけになってしまいますよ。認識としては、パイプカッター、フレア加工等でのコンタミ排出の為では?と思っていました。お返事有難うございました。「フレアから少しずつ漏れているので、フレアを切り直してやります。引き続き、宜しくお願いいたします。フレア加工失敗か、締め付けトルクを守ってないか。配管接続部は全部で4箇所あるから、全て確認...と頼みましたら、「もちろんやります!」との返事でした。「フレアを切り、ガスを出して真空引きしてから、ガスを1.2K入れました。最初にガス漏れを見てもらった、三菱の方が言うには「原因は室外機の接続部(フレア)の締めが甘かったか、部品の形状不良」との事でした。大きさと重さに驚きました。蛇足ながら、工事の際、特に注意した点は以下の通りです。20:10:42)[6228343]...最低でも5分はして欲しい。雨の日はもっと時間が必要。・フレア面のヤスリがけにより、バリをしっかり取り綺麗なフレアを作る。適切な力で締め付け密着。・フレア面の冷凍機油は新規冷媒に対応したものを持っていれば塗るとなお安心...ポンプを継続運転して引き続けるのは常識なんですけどね。それに沿った継続時間を答えているようですね。22:47:06)[5368763]...メーカーで公開している取り付け説明書をDLし印刷。事前に予習もしました。作業のキモは室内機の水平出し・ドレンの正しい勾配・フレアー配管の締め付けトルク・真空引きを丁寧に、といったところでしょうか。>1.接続側のフレア(パイプのつば)再加工を依頼する。いう点が当方の理解不足であることに気づき、ネット上で「フレア加工」を検索してみました。フレア再加工の必要性ですが、エアコンのパイプは柔軟性の高い銅で出来ています。この柔軟性を生かして現場で自在に曲げたり広げたり出来ることが銅を使う理由なのです。接続部分のフレア(パイプの...は十分注意が必要です。工事に取り掛かる前に以下のことを確認してください。1.接続側のフレア(パイプのつば)再加工を依頼する。17:34:14)[5363462]...ポンプダウンをきちんとしていれば、冷凍油の問題はそれほどでもないかもしれませんが、管の規格が若干異なる可能性があります。フレア(管の末端のラッパ状の部分)を再加工せず付けた場合、冷媒漏れの可能性が高いと思います。その部分が原因の故障の場合は自己責任ということになるでしょうが...んでした。冷凍油は新しい機械にも循環してるだろうと気にしてなかったのですがまずかったですねぇ。再フレア加工に関する事はもれたら仕方ありませんねぇ。入れなおすしかありません。一応その後なんの支障もなく我が家のノクリアは動いております...皆さんにもたいへんご心配をおかけしました。ありがとうございました。買いなおしたい!!すごく後悔。17:00:36)[3757862]...Joshinは銅配管の袋ナットを一回し以上締め付け直ししてたし、ガスも補充してた。22:45:25)[4425341]...で修理に来てくれた方に詳しい原因を聞いたほうが良いですね。原因が分かったら書き込みして頂ければ幸いです。フレアナットも見てみてください。フレアナットですが以下のアドレスのページの上から3、4番目に載ってます。http://www...る可能性があります。真空ポンプさんがおっしゃってるバルブとはフレアナットのことかもしれませんが。