当サイトはビル管理士及びビル管理士試験の資格の取得を目指す方及びこの仕事に従事する方の役立つ情報を提供します。エリミネータ、送風機並びに電動機、ケーシング等で構成されている。構成機器は使用目的により変更ができる。エアハンドリングユニットの構成機器エアフィルタ主にユニット型の乾式フィルタが用いられている。冷水コイル・温水コイル・蒸気コイルエアハンドリングユニットは独自の熱源装置を持たず、外部から冷温水、蒸気を取り入れて熱源とする。蒸気コイルが用いられる。冷水コイルと温水コイルを兼用した冷温水兼用コイルも用いられる通常コイルにはプレートフィンコイルが用いられる。冷水コイルには通常5°C~7°Cの冷水が供給され、空気を冷却する。蒸気コイルには0.2MPa以下の低圧の蒸気が供給される。列数は1~2列が一般的である。飛散するのを防ぐためにエリミネータが設置されることが多い。コイルの下部には結露水等を受けるためドレンパンが設置される。(シロッコファン)が多用されるケーシング内外面が鋼板でその内部に断熱材として発泡フォームを用いたサンドイッチ構造の外装パネルが用いられる上記の事柄で重要で覚えなければならないことをまとめるとエアハンドリングユニット(AHU)は熱源装置をもたない。エアフィルタには乾式フィルタコイルにはプレートフィンコイル冷水温度5°C~7°C、温水温度40°C~60°Cコイル下部には結露対策としてドレンパン、上部にはエア抜き用キャップ水滴が下流側に飛散するのを防ぐためにエリミネータの設置ケーシングには内外面が鋼板でその内部に断熱材として発泡フォームを用いたサンドイッチ構造の外装パネルが用いられるあたりは覚えよう。間違えやすい箇所としては、水抜きキャップとエア抜きキャップの問題です。上部に設置するのはエア抜きですよ。上部に水抜きキャップを設置の問題も出ますがこれは不正解ですから気をつけましょう。ファンコイルユニット(FCU)ファンコイルユニットは、住宅の冷暖房用やダクト併用ファンコイルユニット方式における端末ユニットとして幅広く用いられる。ケーシング等で構成されている。室内設置型の小型空気調和機で、一般には加湿器を持たない。・温水共通)、2管式(往き管、還り管が冷水温水共通)があり、4管式、3管式は各ユニットごとに冷暖房が可能である。ファンコイルの送風機は静圧が小さいので圧力損失の大きい高性能フィルタは使用できない。フィルタが用いられる。比較的室数の多い建築物に利用される。分散して多数設置されるため、保守点検が繁雑になりやすい。エアフィルタなどをひとつのケーシング内にパッケージにしたものである。空冷式と水冷式に分けられる。空冷式では、冷媒弁の切り替えにより、冷房と暖房が出来るヒートポンプが家庭用を含めて多く普及が著しい。おける熱回収には顕熱交換器が使用される。0.1MPa以上(一般に0.1~1MPa)上記配管の使用温度と圧力の問題も数年に1度程度出題されているので覚えましょう。基本的に上記表を覚えておけばいいでしょう。冷温水配管は5~10°C、40~50°Cですので間違えないようにしましょう。ファンコイル等が冷房の時は5~10°C、暖房時は40~50°Cです。冷却水配管は冷却と言われているのでもっと低い感じですが20~40°Cですので間違えないようにしましょう。運営サイト当サイトが運営しているサイトです。福岡ラーメン食べ歩き紀行QRコード当サイトの過去問題及び模擬試験はipad、各種スマートフォンでも問題を解くことが出来ます。通勤途中などを利用して問題が解けます。上のQRコードから読み込みができます。読み込みができない場合は直接下記アドレスからアクセスしてください。http://takeharu.lolipop.jp/通信講座ならSATPC、ipad、各種スマートフォンなどで学習が可能ビル管理士試験への最も有効な勉強方法です。ビル管理士講習テキスト通称青本と呼ばれているテキストを紹介いたします。