Panasonicページの先頭です。機器仕様ここから本文です。ユニット掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。直射日光の当たる場所は避けてください。約300m以内の場所(内海は300m以内に設置可)注)「耐塩害仕様」でないパワーステーションは海岸線から1km以上離れた場所に設置してください。取り付ける建物の壁強度が弱い場所。架台への設置など、製品の背面が開放しているような場所。取り付ける建物の壁面の凹凸が大きく平面度が悪い。壁面が垂直でない場所。一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。出力制御ユニット(リモコン設定器(ネットワーク対応)、蓄電池ネットアダプタ)また、遠隔出力制御を有効にするためには、インターネット回線への接続が必要です。今後正式発表される遠隔出力制御の仕様によっては、出力制御ユニットのファームウェア(ソフトウェア)の更新や設置場所での作業(有償)が必要となる場合もあります。詳細については、遠隔出力制御の仕様が各電力会社から発表された後に、当社ホームページにてお知らせ予定です。下記の費用はお客様のご負担となります。遠隔出力制御は電力会社の要請により実施されますので、詳細については、電力会社にご確認ください。※2納期につきましては、販売店にお問い合わせください。C8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。※4詳細の設置条件は施工説明書でご確認ください。充電・放電中に運転音(パワーステーション前面1mにおいて約45dB、蓄電池ユニット前面1mにおいて約30dB)が発生します。設置場所によっては耳障りに感じる場合がありますので、運転音が気にならない場所への設置を推奨します。寝室・隣家に近い場所など騒音が気になる場所には設置しないでください。運転音は、反響音の少ない実験室で測定した数値です。実際に設置した状態で測定すると周囲の騒音や反響が加わり、上記数値より大きくなります。(基礎設置、または簡易基礎設置とし、壁掛け設置はできません。)塩害地域設置可能(海岸線から約300m以上離れた場所、ただし内海に面する場所は300m以内も設置できます)希望小売価格292,000円(税抜)注)200Vトランスユニットを設置する場合は電力切替ユニットは単相3線用を選択してください。※2納期につきましては、販売店にお問い合わせください。直射日光の当たる場所は避けてください。約300m以内の場所(内海は300m以内に設置可)注)「耐塩害仕様」でないパワーステーションは海岸線から1km以上離れた場所に設置してください。一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。出力制御ユニット(リモコン設定器(ネットワーク対応)、蓄電池ネットアダプタ)また、遠隔出力制御を有効にするためには、インターネット回線への接続が必要です。今後正式発表される遠隔出力制御の仕様によっては、出力制御ユニットのファームウェア(ソフトウェア)の更新や設置場所での作業(有償)が必要となる場合もあります。詳細については、遠隔出力制御の仕様が各電力会社から発表された後に、当社ホームページにてお知らせ予定です。下記の費用はお客様のご負担となります。遠隔出力制御は電力会社の要請により実施されますので、詳細については、電力会社にご確認ください。※2納期につきましては、販売店にお問い合わせください。C8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。※4詳細の設置条件は施工説明書でご確認ください。充電・放電中に運転音(パワーステーション前面1mにおいて約45dB、蓄電池ユニット前面1mにおいて約30dB)が発生します。設置場所によっては耳障りに感じる場合がありますので、運転音が気にならない場所への設置を推奨します。寝室・隣家に近い場所など騒音が気になる場所には設置しないでください。運転音は、反響音の少ない実験室で測定した数値です。実際に設置した状態で測定すると周囲の騒音や反響が加わり、上記数値より大きくなります。(税抜)※1電気設備技術基準の対地電圧は450V以下であることと規定されています。450V以下となるようにシステム設計をしてください。C8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。違いで表示の値より大きくなることがあります。※4次の場所には設置しないでください。リモコンは屋内設置になります。設置場所の詳細につきましては、施工説明書をご参照ください。蓄電池取付可能タイプ、充放電コンバータを設置、操作するために必要です。専用のケーブルが必要です。*VBPC255GM1Rには、パワーコンディショナR用壁取付板(別売部品)が必要です。*VBBD20GLには、充放電コンバータ用壁取付板(別売部品)が必要です。蓄電池取付可能タイプ、充放電コンバータを壁に取り付ける際にご用意ください。標準仕様(塗装無し)、塗装仕様にかかわらず、耐塩害仕様ではありません。(税抜)※パワーコンディショナ・リモコン間、パワーコンディショナ・充放電コンバータ間にはケーブルが必要です。適した長さのものを選んでご用意ください。P252αPlus/P247αPlus、ハーフタイプP120αPlus、台形タイプP70αPlusを組み合わせた場合、上記範囲内で接続可能。●モジュールの枚数について:標準タイプを1枚、ハーフタイプを0.5枚で計算しています。台形タイプを含む場合の枚数表記はセル数を72で割って標準モジュールの枚数として計算しています。(税抜)※ルーター、LANケーブル(別売)が必要です。よるAiSEG・パワーステーション間の通信も可能にします。蓄電池ネットアダプタは不要です。※1納期につきましては、販売店にお問い合わせください。※2蓄電池の使用条件、環境により異なります。※3●充電・放電中に運転音(パワーステーション前面1mにおいて約45dB、蓄電池ユニット前面1mにおいて約30dB)が発生します。設置場所によっては耳障りに感じる場合がありますので、運転音が気にならない場所への設置を推奨します。寝室・隣家に近い場所など騒音が気になる場所には設置しないでください。●運転音は、反響音の少ない実験室で測定した数値です。実際に設置した状態で測定すると周囲の騒音や反響が加わり、上記数値より大きくなります。※4詳細の設置条件は施工説明書でご確認ください。※5詳細は販売店にお問い合わせください。注)当社住宅用パワーステーション、パワーコンディショナR専用品です。(税抜)注)停電時、復電時の切替時に動作音(約85dB)が発生します。Uオーダーには対応していません。注)エネファーム用連系ブレーカは取り付けできません。エネファームを自立運転時に使用する場合はLJP633Kとバックアップ用住宅分電盤の構成としてください。(税抜)注)停電時、復電時の切替時に動作音(約85dB)が発生します。Uオーダーには対応していません。(税抜)注)停電時、復電時の切替時に動作音(約85dB)が発生します。露出取付け時のベース外形の段差(半埋込しろ)を補正したい場合、別売の「露出化粧枠」をご使用ください。(品番はカタログなどでご確認ください)※1納期につきましては、販売店にお問い合わせください。※2容易に点検できるよう手の届く範囲に設置してください。デスクトップパソコンなど、電源が切れると生命や財産に損害を受けるおそれのある機器を使用しないでください。接続しないでください。3電気機器のなかには電源投入時に大きな電流が流れるものがあります。そのときには、保護機能が働き停止することがあります。4蓄電池システムから供給される自立出力は、系統電源と完全に同一ではありません。位相制御するタイプの調光器具などは、自立出力でお使いの際に平常時と動作が異なる場合があります。調光器具の場合は、調光レベルによってちらつきが発生する場合があります。その時は調光レベルを調節してご使用ください。5発電機等の出力を系統電源として蓄電システムに入力することはできません。蓄電システムの自立出力を発電機等と接続することはできません。「点検お知らせ」機能についてリチウムイオン蓄電池は、長年使用すれば劣化により必要な能力が発揮できなくなります。環境や使用条件の変化で思わぬ事故に結びつく場合もあります。蓄電システムを常に安心してご使用いただくため、一定のご使用年数もしくは蓄電容量が規定値まで減少した場合に、表示パネル等で「点検お知らせ」が表示されます。「点検お知らせ」が表示されたら、当社修理・サービス会社による点検(有償)をお受けください。点検後、蓄電池の安心が確認できましたら延長してご使用いただけます。蓄電容量が規定値まで減少している場合は、蓄電池の交換(有償)が必要です。点検期間中に、点検を受けられていない場合は、安全のため自動的に運転を停止します。パナソニック・トップ。