2月6日の時点でそれほど深刻なレベルではない模様。@bokudentw2号機の温度が上昇して給水を増やしても温度が低下しない。東電で解析しているだろうがワシも緊急に解析。2号機の12月20日温度データ。上昇しているが他の部分もわずかに反応している。RPVベローシールは上部にある部分なんだがなぜか温度が低下していた。@bokudentw2号機のS/Cまわりの温度は安定している。@bokudentw2号機圧力容器への配管系温度。こちらも安定している。RVPベローシールが温度低下したのに給水ノズルは反応していない。@bokudentw温度のデータからすると2号機の温度計不調でなければ何かが起った。他の部分が安定しているので激しいものではない。@bokudentw福島での震度データがないかな。1月23日には震度5弱もあった。内部配置動かないといいが。東電にも本当の所はわからんかもね。2号機はシャワー冷却しているからシュラウドの上で何か落ちたかも。核分裂反応が怖いがこの可能性は遠藤先生の話からみても低い。東京電力による「原発」に関する記者会見」をお気に入りにしました。東京電力による「原発」に関する記者会見」をお気に入りにしました。@bokudentw実は2号機の圧力容器下部には温度計が3つ備えてあった。これをグラフ化、どうやら底部の一箇所だけが温度上昇している。@bokudentwなんらかの理由で冷却水がうまく一部の溶融体にかからなくなりその部分の温度が上昇した?どんな理由か?おそらく圧力容器の下は燃料棒その他が降り注ぎ複雑な構造になっている。シャワーで水をかけても水がかからない部分ができた。@bokudentw2号機の圧力容器下部と温度挙動の近いものはドレンパイプとD/W戻り部。長期にわたりだいたい一緒の挙動を示してきた。してからはなかよく一緒の挙動を示していた。それが1月27日から突然別の挙動を示している。@bokudentwこの温度差は下部温度計が5月に機能を回復してから一度もなかったので不気味。冷却水だけでは説明できないかもしれない。用心のためにホウ素を入れるのはいいかもしれないが早すぎかも。@bokudentwこちらは福一2号機の各部温度のうち気になる部分三箇所の挙動。@bokudentwちなみに他の部分の温度と対策のグラフは添付。各対策の効果があるのがわかる。シャワーとガスシステムが大きい。2012年2月8日まとめ「2号機圧力容器の底部温度上昇」7日分のデータ追加しました。給水量を増やして底部の温度わずかに下がる。2012年2月10日まとめ「2号機の圧力容器下部の温度上昇」本日の分データ追加しました。上昇したのであらためて各部の温度をチェック。急激な変化を感じさせるものはない。2012年2月12日まとめ「2号機の圧力容器下部の温度上昇」本日のニュース追加。単純な燃料の落下なら時間をかければ冷却できる。まとめに先生のつぶやきを収録させていただきました。ないか?というレベルに会見の質問で後退?ノイズのせいで複数の温度計が動いたと苦しい説明。2012年2月13日0°温度計が故障しているらしいと東電。よかったというべきか。2012年2月14日まとめ「2号機圧力容器の下部温度が上昇」関連まとめも追加。温度計試験で温度計を壊すというか、トドメを差してしまうってありうる。不調でも動いてくれたほうがいいかトドメをさすか。他の温度計を試験するべきか。2012年2月23日まとめ「2号機の圧力容器底部の温度上昇」今日の分のデータ追加。厳選まとめ笑い猫@bokudentwメーカーのエンジニアでしたが今は大学院で勉強中です。