2015.08.24うちの床暖房システムは三菱のエコヌクールピコというヒートポンプ式のシステムを用いた温水式で、モルタルによる蓄熱式なので主に深夜電力を使って蓄熱させ、それを日中徐々に放熱していくという方式になります。このシステムの説明を見るとヒートポンプ式冷温水システムとあります。ことは床冷房ってのもできるのか???でも、床冷房ってあんまり聞きません。ググってみたらメジャーじゃないものの採用しているハウスメーカーもあるようです。私のシステムは暖房だけで冷房が出来ません。読んでみたところ、なんか冷房を使うか使わないかのスイッチがあるようです。あれ?使えるのか?実際に中を開けてみましたら、スイッチがありました。ものは試しとスイッチをONに。したら電源ON/OFFとかリセットとかする必要がないようで、7セグLEDにSYSと_Pが交互に点滅して元々のoff表示に戻りました。リモコンで見てみたら...冷房が選べるようになってました。うひょーーーーラッキー!!!じゃぁコレで早速冷房を!は焦りすぎですね。メリット・デメリットを素人ながらに考えてみます。結露の危険性ざっくりというとこんな感じでしょうか。ちなみに床冷房が出来たとしてもこれだけで賄えるとは思っていません。蓄熱型ですので、そのおかげで日中に温まりにくい家になり、結果エアコンの助けになればいいなぁってことですかね。ヒートポンプによる蓄熱型ということで深夜電力を使うことを前提としている我が家の床暖房システムです。計算したことはありませんが、2階床面全面に施工されたモルタル層による蓄熱効果はかなりあるでしょう。このモルタルの温度を下げることで暑くなりにくい家ができるはずです。深夜のうちにある温度にさげておき、日中徐々に温まっていく。エアコンで下げる方が効率は良さそうですが、空気を冷やすエアコンより持続性はありそうですし、電気代の安い深夜の運用ですからメリットがありそうです。何度も言いますが、あくまでも暑くなりにくい家にするというのを目的とします。冷やすのが目的ではありません。結局は一緒って思われるかもしれませんが。何が違うかというと設定温度です。上で挙げたデメリットはすべて設定温度で決まるのではないかと思ってます。その中でも冷やすことによる最大のデメリットは結露でしょう。結露してカビが湧いてしまっては元も子もありません。見えない床下がカビると厄介です。モルタル自体に吸水性があるそうなので、多少は大丈夫かもしれませんが、湿気の多い夏ですから気をつける必要はありそうです。冷やし過ぎに注意です。冷やしすぎてしまっては床の上にいて不快にもなるでしょうからね。結露しない温度設定とは?結露には湿度と温度差が関係してきます。温度差があっても湿度が低かったら結露はしないでしょうし、温度差が少なくても湿度が高かったらすぐに結露します。一般に言う湿度ってのは相対湿度であって、温度によって含まれる水分が違います。同じ空気のまま温度だけ下げていくと相対湿度がどんどん上がっていきあるところで結露が始まります。その結露が始まる温度以下に設定しちゃダメってことですね。その計算には空気線図計算表というこちらのExcelを利用させていただきました。図にするとこんなグラフになります。これは温度と湿度を入力したら絶対湿度とか結露する温度がわかったりする便利な計算表です。大げさに見積もってみます。1立方メートルの中に21.6gの水があるってことらしいです。これが結露する温度は26.2°C。簡単に言うとこの温度より下げたら結露するってことですね。同様に、28°C80%だと、結露24.2°Cになります。考えて、余裕を見てもまぁ24°C設定までならまず結露は大丈夫かなぁって感じでしょうか。普通夜にエアコンはかけているはずなので、せいぜい27°C60%位でしょうから余裕度は結構あるかと思います。モルタル層の温度が、朝の気温より少しでも下がっていれば良くて、それが(逆)蓄熱されているからお昼も暑くなりにくいんじゃないかな?っていう考えです。大事なのは床冷房では除湿はされないということです。冷やすだけですからね。ここがエアコンと違うところです。単純に言えば、温度が下がる分相対湿度は上がります。メインの空調にはエアコンがいるのかなと思います。それでも温まりにくい家を作ることでエアコンの労力も抑えられて、トータルで安く上がれば良いのかと思います。8/8の深夜から試してみてます。初日の8/8は25°C設定で0時~7時までで試してみました。朝食時、無垢床はあんまり感じませんが、タイルが若干冷たく感じたんですが、普段もタイルはちょっと冷たく感じるので気のせいかもしれません。効果がイマイチだったので、翌日から時間そのままで24°Cにしてみてます。これまた無垢の床は変化を感じませんが、今度はタイルがちょっと冷えているのは確実に感じました。ちなみにエアコンの高温防止機能はONにしてあるので夜中も日中もエアコンはついているようです。それからほぼ毎日使ってみましたが、この位の温度だと不快感は全くと言っていいほどありません。その代わりに効果の程もわからないくらいです。いって、これ以上温度設定を下げるつもりはありません。機能としては7°Cまで下げることができるようですけどね。その頃から猛暑日が少なくなって8/18の先日まで合計9日間しか動かしていません。今夜なんて外が23°C55%というとても過ごしやすい気温で、久々に窓を開けて風入れてます。このまま涼しくなればいいのに。その9日間の電気使用量を見てみます。