]不動産屋さんしてました。人気ブログランキングへ先週、テナントビルで漏水事故が発生しました。場所は天井裏、あの壁の向こう側です。(笑)天井裏の配管が濡れています。お湯の配管からの水漏れの場合は、給湯器のバルブを閉めると水漏れがとまります。ついでに、止水栓も取り換えています。熱湯の圧力でお湯が給湯器型逆流しないように防止弁が付いています。矢印の部分に水が噴き出しているのが分かります。給湯配管は銅管で継手はハンダ付けでとまっています。弱くなって穴が開きました。極端な曲がりヵ所は作らないようにしています。人気ブログランキングへいつも読んでいただきありがとうございます。クリックしていただきますと、きっと良い事があります。人気ブログランキングへご近所の方から修理のお電話をいただきました。ガレージの車止めを外れて、掃出し窓に車が衝突しています。4~5年前に、大阪の工務店で建てられた家ですが、その工務店の対応が悪くて、地元の工務店に電話いただきました。大工さん、サッシュ屋さん、板金屋さん、タイルやさん、内装屋さんすべてを手配して、大阪からやってくるのはやはり面倒なことです。家守りは、やはりご近所がいいですね。人気ブログランキングへいつも読んでいただきありがとうございます。クリックしていただきますと、きっと良い事があります。人気ブログランキングへ賃貸マンションの最上階、オーナーのお住まいです。冬季に入って水漏れが発生しました。天井点検口を開けて調べてみると、、。天井裏を通っている配管からの水漏れです。何年も前からの水漏れで、梁面に黒く跡が残っています。外は何日も続いて晴れていますので、雨漏りではありません。一日で置いてある缶に2センチ水がたまります。この配管は、下の階からの通気管。上部に空気の流れがないと、真空状態になってタテ配管の流れを妨げます。これを防ぐため、最上階に設ける吸気口と、繋ぐ管のことです。室内で温められた少し温度の高い空気が上がってきます。それが冷やされたコンクリート触れるところで結露が起こり冬だけ水漏れが発生していたのでした。通気と、コンクリートが直接触れることをなくしました。うちに壁が乾いてきました。見えないところでも、自然現象はしっかりと起こっています。不思議な水漏れ、解決してよかったです。人気ブログランキングへいつも読んでいただきありがとうございます。クリックしていただきますと、きっと良い事があります。人気ブログランキングへ下水管の洗浄をしています。下水配管の支持が悪いとき、真ん中がたるんで水がたまります。底に汚物が溜まりだすと、たるみがだんだんひどくなってますます水の流れが悪くなります。高圧洗浄用のノズルです。二つ目のリングから、高圧水を手前に吹き出し配管の中を突き進みます。つまった汚物を手前に流し出すという優れもの。今回は洗濯機の排水が半分詰まっていました。人気ブログランキングへいつも読んでいただきありがとうございます。クリックしていただきますと、きっと良い事があります。一日一度クリックをしていただくと、励みになります。改装工事をしている現場の近くに、25年前に私が設計をし、施工をした住宅があります。代替わりをしていますので、知らない方がお住まいです。勇気を出してインターホンを押してみました。(汗)いつも読んでいただきありがとうございます。クリックしていただきますと、きっと良い事があります。一日一度クリックをしていただくと、励みになります。昨夜は遅くまで、新大阪の病院の揚水ポンプの修理工事をしていました。ポンプの心臓部、銅線で巻かれたコイル部分は損傷がありません。ポンプ室は、たいがい狭いところの作業、、、と職人さん言っています。確かに狭いところに押し込めた設計でありました(汗)。この配管をした職人さんです。長いこと配管工事をしていても、こんな配管見たことない。抜けなくてよかった、、、、と。ついでに、ポンプのカラ運転の原因の一つ、逆流防止弁を取り換え、バルブを一つ切り込みました。受水槽が二層に分かれているため、水の流れを切り替えながら、断水せずに工事が進みます。受水槽の中ですが、満水渇水を感知する電極棒があります。水を抜くと、渇水の警告音が鳴りますが、電気的な短絡で解除してあります。メカニカルシールと呼ばれる、軸部のパッキンと軸受けのベアリングを2か所取り換えて、1号ポンプ、2号ポンプとも正常運転に戻りました。病院全体の建物は、大手のビルメンテ会社がしっかりと管理されていますが、ポンプに関しては独自にメーカーのメンテナンスを受けられることをおすすめしました。いつも読んでいただきありがとうございます。クリックしていただきますと、きっと良い事があります。一日一度クリックをしていただくと、励みになります。掘り込みガレージの庇の上にある花壇から水漏れをしています。建築後14年間放置されてきました。花壇内部の防水工事の不備が原因です。コンクリート内部に水が回り鉄筋がさびています。鉄は錆びると膨張するのでひび割れが進んでしまいました。冬季に入り、庭木が休んでから土を出して防水工事をします。いつも読んでいただきありがとうございます。クリックしていただきますと、きっと良い事があります。一日一度クリックをしていただくと、励みになります。20年前に建てたお寺の庫裏です。先月、羽根アリが大量に発生しました。渡り廊下部分にシロアリの蟻道が出来ています。床板の釘を抜き侵入口を作りました。乾燥も保たれて良い状態です。このころは布基礎を採用していましたので、土間は土のままですが、あの阪神大震災を乗り越えた建物です。床下の検査の結果、シロアリは一部発見されただけでした。梅雨が明けてから、駆除と予防の薬剤散布をさせていただくことになりました。いつも読んでいただきありがとうございます。クリックしていただきますと、きっと良い事があります。一日一度クリックをしていただくと、励みになります。屋上に上がる方法がありませんでした。簡単に屋上の点検を出来るようにしました。明日から天気が崩れそう。梅雨入りはもう少し待ってほしい今日この頃です。いつも読んでいただきありがとうございます。クリックしていただきますと、きっと良い事があります。一日一度クリックをしていただくと、励みになります。5年前に新築したK邸です。N製鋼製のカラーガルバニュウム製屋根ですが、塗装が剥げています。メーカー保証で塗装をやり直すことになりました。家の中では、長女さんの部屋に無かったはずの間仕切り壁が出来ています。弟さんの部屋は、クロス下地のパテ処理完了の工程。ご主人の2か月にわたる作業結果です。日曜大工さんもここまでくると立派なものです。いつも読んでいただきありがとうございます。クリックしていただきますと、きっと良い事があります。メッセージを入力してください。