「電気の容量が少なくてブレーカーが落ちるので、容量を増やしてほしいのと、コンセントの数を増やしてもらいたい」とのご依頼で、電気工事にお伺いしてきました。主幹ブレーカーが30Aで、分岐ブレーカーが3つしかありません。使えないこともないですが、電気製品の多いお宅では完全に容量不足です。お部屋を拝見すると、コンセントが...スイッチも...クロス貼り替えるつもりでプレート外したままって感じですね...この辺も取替えます。四国電力へ電力申請を行い、受理されると工事に掛かります。既存分電盤を撤去し、新しいケーブルを入れます。電気容量が増えますから、一次側ケーブルも太いものに入替えます。右が既存ケーブル、左が新しいケーブル、許容電流値は倍以上になります。増設コンセント回路のケーブルを通していきます。壁の中を立ち上げて、天井裏を通していきます。ご希望の位置を開口して、ケーブルを通します。エアコン専用はアース線も。こんな感じでトリプルコンセント。左は既存回路、右は専用増設回路です。エアコン専用コンセントはアースターミナル付き。スイッチもピシッと取替えます。スマートメーターに取替え、トルクドライバーを使って規定値で締め付けます。引込みケーブル張替えは四国電力側施工なので、仮接続しておきます。すべての接続が完了すると、絶縁抵抗計を使って漏電がないか確認。あとは電源を投入して、お引渡しです。主幹容量は30Aから60Aへ増量。回路数は3回路から6回路へ増えましたから、安心してご使用いただける様になりましたね。フタを閉じるとこんな感じ。玄関なので、スッキリしましたね。ついでにエアコン室内機の位置替えもご依頼いただきました。こんな感じで完成です。責任を持って電気工事を行います。この様な電気工事や修理・点検もお気軽にご相談ください。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。