小林デンキ新潟県糸魚川市の電器店、小林デンキのブログです。掲載し、時々プライベートも書いております。毎日寒さが厳しいですがそんな中エアコンの入れ替え工事を行いました。「エアコンは電気代が高い!」「暖まらない!」とまだ誤解されてらっしゃる方も少なくないと思いますが空気が汚れない、火を使わない、給油をしなくてよい安全・快適、エアコン暖房をお使いのお宅は増えております。今までお使いだった日立RAS-289HXです。当時としては省エネトップクラス、暖房力もトップでした。(滝汗)中に何か潜んでいるかもしれないと思い恐る恐る取り出しましたが割れた何かの卵の殻がありました。RPK-63HVMJ2日立パッケージエアコンかべかけ型RPK-63HVMJ2の新規取り付け工事を行いました。第3水曜日で当店定休日でしたが連日、工事関係がたまりにたまっており助っ人もお願いしてこの日の作業となりました。地元糸魚川の物産販売や情報発信、企画展などなどいろんな催し物も行うお休み処で糸魚川初の街の駅です。店内にズラッと並んだジオパークの案内。取り付けたパッケージエアコンです。以前使っておられたと思われるエアコンの配管穴を通すため配管を右へ横引きしました。室内機の下にあるコンセントは以前のエアコンで使っておられたコンセントのようですが今回取り付けたエアコンは単相200Vなので使いません。亜鉛塗装の架台を使用しました。配管は化粧カバーで保護してあります。ここのところ雨続きで工事が思うように進まないのですがご依頼頂いているエアコン工事を本格的な暑さが来る前に終わらせたいと思っております。05:35|Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│2009年07月11日ダイキンパッケージエアコンてんつり4馬力形ダイキンパッケージエアコンの取替え工事を行いましたSYHP112ACの4馬力相当です今までお使いの機種は20年程前のものでした室内機です。内部も傷んでおりました室外機です。コンプレッサーの圧縮不良が起きていました。故障して動作しませんでしたのでフロンガスを回収し撤去します。オゾン層を破壊するフロンガスですので必ず放出させずに回収します。新しい室内機が取り付きました以前はリモコンコードがぶら〜んと垂れ下がっていましたが今回はモールカバーにて化粧しました。架台は亜鉛塗装のしっかりしたものでしたので流用させてもらいました。当店ではパッケージエアコンの販売、取付工事も行っておりますのでよろしくお願い致します。梅雨入りしたはずなのに突然の暑さがやってきまして連日エアコンの取り付けと修理に追われております。今のところはお待ち頂かなくともご連絡下されば翌日にはお取付できるような状態であります。当店でご購入頂いたエアコン優先にさせて頂きます。糸魚川市内で日立PAMエアコンRAS-E28Tの修理を承りました。症状は冷房運転で冷えず、室外機がすぐ止まり15分ほどでカビ見張りランプが点滅です。機種やメーカーによって様々ですがエアコンの室内機のどこかのランプが点滅する場合は故障時に出るエラー表示の可能性が大きいです。今回は室外機の不具合が出ておりました。「外にいる僕の連れ、調子悪い言うてますよ〜!」とエラー表示を出して室内機君が教えてくれてたんですね。そんなわけで室外機を分解します。エアコンの故障で圧倒的に多いのはこの基板の故障です。今回もこの基板の不良でしたので交換しました。塩害で腐食し基板が故障するケースも海が近い糸魚川では多いです。部品交換し、試運転をして完了です。RAS-SC28X日立のPAMエアコン、RAS-SC28Xへの取替え工事を行いました。2008年モデルの特価品です。5月15日にスタートしたエコポイント制度の対象商品にもなっておりますので7,000エコポイント、プラスリサイクル料金分の3,000エコポイントが取得できます。それでは工事の様子です。今までは20年近く前の冷房専用エアコンをお使いでした。夏前に電気代の安い省エネの冷暖房エアコンに取替えようということでご依頼頂きました。壊れてはいませんでしたので冷房運転でガスをしっかり回収し全て撤去します。配管は化粧カバーではなくテープ巻きしてありました。室内機を撤去しました。以前にエアコンを取り外さずに壁紙を貼ったようで室内機の部分だけ昔の壁紙のままでしたのでその部分に壁紙を貼ってから室内機を取り付けます。室外機はすぐ裏にこのように置いてありました。同じ場所にプラロックを取り替えて設置します。新しい室外機はフィンも青くなってるように耐塩害仕様になっております。同等機種の量販店モデルRAS-S28X、もしくは同じく量販店モデルの新型RAS-S28Yは室外機が耐塩害仕様にはなっておりません。このように量販店で販売している機種と我々地域店で販売している機種では内容が違っているというケースはけっこうありますのでご注意下さい。テレビや冷蔵庫などでもあります。配管は新しく化粧カバーを付けました。雨風などから配管を保護します。室外機も設置しました。高さの制限もあり、今回はプラロックを使用しました。配管を接続し、真空ポンプを使って真空引きします。全て終わったら試運転をし使い方等ご説明しました。オールステンレスの清潔・快適・省エネのPAMエアコンです。値引きさせて頂いております。(12)タグクラウドQRコード。