小林デンキ新潟県糸魚川市の電器店、小林デンキのブログです。掲載し、時々プライベートも書いております。RPK-63HVMJ2日立パッケージエアコンかべかけ型RPK-63HVMJ2の新規取り付け工事を行いました。第3水曜日で当店定休日でしたが連日、工事関係がたまりにたまっており助っ人もお願いしてこの日の作業となりました。地元糸魚川の物産販売や情報発信、企画展などなどいろんな催し物も行うお休み処で糸魚川初の街の駅です。店内にズラッと並んだジオパークの案内。取り付けたパッケージエアコンです。以前使っておられたと思われるエアコンの配管穴を通すため配管を右へ横引きしました。室内機の下にあるコンセントは以前のエアコンで使っておられたコンセントのようですが今回取り付けたエアコンは単相200Vなので使いません。亜鉛塗装の架台を使用しました。配管は化粧カバーで保護してあります。ここのところ雨続きで工事が思うように進まないのですがご依頼頂いているエアコン工事を本格的な暑さが来る前に終わらせたいと思っております。当店は7月1日より「エコポイントサポート販売店」に登録しております。当店で対象商品をお買い上げ頂いた場合エコポイントの申請のお手伝いまた、そのポイントを使って省エネ電球、地デジアンテナの設置や取替えにも当店でご利用できます。CSH-ES222の修理を承りました。こちらのエアコンは3年前にも修理しておりまして今回は2度目の修理。故障はまたしても室外機基板です。症状は5分程で室内機が止まりホットスタートランプ点滅。2階外壁に壁掛けしてある室外機です。ハシゴをかけて天板を開け作業します。こちらのお宅は道路を挟んですぐ前が海!塩害による基板の故障です。取り外した室外機の基板のズーム写真です。ほとんどの端子が青色に腐食しています。海の目の前ですし3年でこれほど腐食するとなるとまた同じ故障がすぐ起きてしまうと思われるので基板の耐塩害処理をご提案しました。新しく交換する基板の表・裏両面に耐塩害処理剤を吹き付けます。1日乾かして、乾いたところでもう1度吹き付けます。かかってはいけない所は養生してます。うっかり吹き付けるとエアコンが動作しなくなりますんで部品を交換し試運転して修理完了です。当店ではご希望されるお客様には新しいエアコンでも耐塩害処理を承っておりますが上記の通り、乾かす作業などどうしても時間がかかりますので2、3日程取付までお時間頂くことになります。│修理2009年07月11日ダイキンパッケージエアコンてんつり4馬力形ダイキンパッケージエアコンの取替え工事を行いましたSYHP112ACの4馬力相当です今までお使いの機種は20年程前のものでした室内機です。内部も傷んでおりました室外機です。コンプレッサーの圧縮不良が起きていました。故障して動作しませんでしたのでフロンガスを回収し撤去します。オゾン層を破壊するフロンガスですので必ず放出させずに回収します。新しい室内機が取り付きました以前はリモコンコードがぶら〜んと垂れ下がっていましたが今回はモールカバーにて化粧しました。架台は亜鉛塗装のしっかりしたものでしたので流用させてもらいました。当店ではパッケージエアコンの販売、取付工事も行っておりますのでよろしくお願い致します。先月の第1回目に引き続きオール電化光熱費比較の第2回目です。0電気代がまたも先月と同様昨年より527円安くなりました。ガス代はもちろん今月も0円で光熱費は昨年より3,478円安くなりました!先月記載しなかったのですが昨年と比べ電気の使用量は増えています。昨年の電気使用量は217kWh、今年は257kWh。昨年までガスでお湯を沸かしていたのを電気で沸かしていますのでもちろん電気の使用量は増えます。以前からこちらでも紹介しています通りオール電化(もしくはエコキュートだけでも)にしますと割安な深夜電力を利用できますので電気の使用量は増えるけども電気代は安くなるというこのようなことが実際におこります。(12)タグクラウドQRコード。