CATV・アンテナ工事を中心に活動している有限会社アベ冷熱技研のBlogです2017年3月28日火曜日ちょっと危ない取付場所を変更してエアコン取替えと電源増設工事いつもお世話になっているお客様から、「実家の庭をリフォームするのと一緒に、エアコンの取替えを阿部さんにお願いしたい」とご依頼いただき、お伺いしてきました。霧ヶ峰汎用機をお買上げいただきました。1階リビング&寝室に設置されていた既存のエアコン。これの取替えですが、まぁまぁ凄い取付け方ですね(^_^;)どうやって付いてるんだろうかと思ったら、後ろに板が?撤去して見ると、L形の金具で天井面にビスで留まっています...この下ですね、実はベットなんです(^_^;)それも頭の真上に室内機が付いていたという状況。お客様は気にされていない様でしたが、さすがにここに取り付けるのは危ないので、設置場所の変更をご提案させていただきました。こちらへ取付けていきます。ここでもベットの上ですが、頭の真上じゃない事と、壁面にしっかり留める事ができるので、既存の場合に比べて、大幅にリスクは削減できます。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。既存コンセントは200Vだったので、、、100Vのコンセントへ取替えて、分電盤で電圧切り替えを行います。既存の室外機はこの場所でした。配管化粧カバーはこんな感じでした。こんな感じでスリムダクトも取替えます。室外機の場所は、既存の場所から裏の方へ。室外機を接続し、電動真空ポンプを使用して、配管内部を真空乾燥します。こんな感じで外周りが完成。キレイに広くなったお庭を有効に使うために、室外機を裏の方へ設置した訳です。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してリビングのエアコン設置が完了。2台目は2階で、エアコンが無い部屋への新設です。室外機は屋根置きで完了。専用コンセントが無いので、1階分電盤から専用回路を増設していきます。洗面所の点検口~2階の壁内を探りながら立ち上げていきます。いう隙間を狙って~2階の部屋のスイッチを開口部として利用しながら、下から上へ、1階天井裏から2階天井裏へ呼び線を通して、ケーブルを通していきます。2階の天井裏に上がると、今度は西から東へ横引き。ケーブルキャッチャーを駆使して、ケーブルを引き寄せます。2階点検口までケーブルが上がってきました。あとはエアコン脇に引き出します。コンセントを取付けて、ブレーカーON。電圧を測定して、異常がない事を確認。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。「わぁ、きれいにしてもらって、ありがとうございます。電気の線はどうやって通したんですか。追加料金いるなら言うてくださいね。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。