今日は一日、エアコン取替工事にお伺いしてきました。5.0kwタイプをお買い上げいただきました。小学生時代の同級生からの依頼で、実家の商店に設置してあるエアコンが動かなくなったとの事で、点検にお伺いしていました。タイマーランプが点滅していて、動きません。電気系統の異常の様です。年式を見てみると1997年製。部品はありませんし、取替えの方向で検討されていました。室外機は駐車場の片隅にまとめられています。́;ω;`)店舗なので早く取替えて差し上げたいのですが、物が無ければどうにもなりません。今年は学校空調などで業務用エアコンが品切れが多い上、オリンピック需要や災害のため取替えの需要が多く、生産が追いついていない模様です。いう訳で、一週間以上お待ちいただいて、本日お伺いさせていただきました。配管サイズが旧冷媒なので2分4分。新しいものは2分3分なので、ここで溶接してサイズダウンします。室外機周りは親父に任せて、阿部は室内機周りに取り掛かります。17kgあるので、電動アッパーを使って既存機を降ろします。既存機の内部は、22年のホコリとカビでいっぱいでした。配管類をまとめていきます。こちらも4分の配管を、異径ユニオン継手を使ってサイズダウンします。ダイキンと三菱では吊りピッチが違うため、吊り位置を変更。新しい室内機を吊り込んで、配管類を接続していきます。パネルをセットしておきます。配管接続が完了すると、電動式真空ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。室外機周りはこんな感じで完成です。作業が完了すると試運転を行なって、異常がない事を確認してお引き渡しです。「結構大変な工事やったねぇ。新しいと、よぉ効く様な気がするね。きれいにしていただいて、ありがとうございました。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。