エアコンから水漏れする6つの原因。タジマクリーンサービスのおそうじ情報館タジマクリーンサービスのおそうじ情報館エアコンから水漏れする6つの原因。2017.07.20夏場にエアコンを使用すると、まれに本体から水漏れが起こるケースがあります。慢性的に起こるケース、一時的に起こるケース様々です。インターネットで「エアコンから水漏れ...その原因は?」で検索すると、さまざまな原因が記されています。「ドレンパン、ドレンホースのつまりが原因」というもっともらしいことは書いてありますが、実はそれ以外の原因がたくさんあります。これから、私が知っている6つの水漏れの原因と、その対処方法のお話を書きます。1、ドレンホースのつまり2、室内機の銅管や、ドレンホースを覆っている断熱材不足、摩耗3、ドレンホースのたるみ4、結露水の水路の変化5、フェルト部分が湿ることによる結露水発生6、水が前に飛び出すように降ってくる場合スポンサーリンク目次エアコンから水漏れする7つの原因と、その対処法。水が前に飛び出すように降ってくる場合まとめ余談...水漏れ原因の特定についてエアコンから水漏れする7つの原因と、その対処法。一般の方が水漏れの原因を特定するのは非常に難しいです。一般の方といいましたが...我々エアコンに従事する業者であっても、特定は難しいです。これはポイントなのですが、水漏れが激しいほど特定しやすいです。逆に、ちょっとしかしない場合は特定しにくいです。エアコンからの水漏れは、これから書くケースのどれかに当てはまると思いますが、参考にしてみて下さい。ドレンホースのつまり※ご自分での対処方あり水漏れ原因...夏場にエアコンを使用すると、エアコン内部のアルミフィンは温度差で結露します。(※エアコン内部に水分が発生するという事です。)その結露した水はドレンパンに溜まり→ドレンホースを伝って室外に流れ込みます。エアコンはそういう構造です。このドレンホース、内部の直径は15ミリくらいです。◆ホース出口を水を張ったバケツに突っ込んでしまっていたりと、さまざまなケースで結露した水が詰まり、正しく排出されずに水漏れとなります。水漏れ対処方...室外機付近にあるドレンホースの先端を確認してみて下さい。出口付近のつまりなどは、異物を取り除くだけで簡単に改善できるかもしれません。内部の汚れ、異物などは、ドレンホースクリーナーで吸って取り除きます。ドレンホースクリーナーで吸ってみて、異物が取れる感覚があれば、水漏れは改善するでしょう。※異物が取れる感覚というのは、吸った時に「重い」感覚があります。「軽い」場合は、異物はなかったということです。これは、実際にドレンホースクリーナーを使ってみないと分からない感覚です。「軽い」場合は、つまりはないという事なので、水漏れの原因は別にあります。ドレンホースを掃除機で吸う...という方法が記載されているサイトがありますが、本当につまっていた場合は、固形物だけでなく、汚水が掃除機に流れ込みますので注意が必要です。掃除機では吸い取る力がパワー不足ですので、間違った方法だと言えます。ドレンホースの出口の状況によっては、ドレンホースクリーナーが差し込めない場合があります。そのようなときは、ドレンホースクリーナーとそのドレンホース出口がマッチするように、ホースやチューブを用意してつなげる工夫してみて下さい。ご自分での対処方なし。水漏れ原因...夏場のエアコン内部は、さまざまな部品が冷たくなります。その冷たくなる部品の中に、室外機とつながっている金属の銅管、外に向かうドレンホースがあります。冷たくなると、温度差で結露してしてしまい、その部品に水滴が発生する要因となります。水滴が発生しては水漏れの原因となりますので、銅管やドレンホースには断熱材が施されます。・断熱材が部分的に施されていない・断熱材が劣化してボロボロになってしまっている・断熱材がずれてしまっているこのような場合は、正しく断熱材が施されていないということで、その部分に結露水が付着し水漏れとなります。水漏れ対処方...これが原因で水漏れの場合は、メインカバーを分解してみないとどの部分が原因が特定できません。ご自分での対処は難しいです。場所が特定できれば、市販の断熱シートを巻き付けたりすると改善するかもしれません。ドレンホースのたるみ※ご自分での対象方なし。水漏れ原因...通常ドレンホースは、外に向かって常に下がる勾配でなければなりません。中にはたるんでいて、水が溜まってしまっている場合があります。水の流れが正常に行われず、汚れが溜まり詰まりやすくなる結果、原因1で述べたようにドレンホース内のつまりの原因を引き起こします。水漏れ対処方...ドレンホースのたるみを治すことは一般人では難しいです。ドレンホースは通常何かで隠れていますので、どこがたるんでいるのかを特定するのも難しいです。一時的な解決にしかならないかもしれませんが、ドレンホースで吸ってみましょう。※ご自分での対象方なし。水漏れ原因...通常、エアコン室内機で発生した結露水はドレンホースに向かうまでの正しい水路があります。なんらかの原因でその水路が変わってしまうことがあります。1例えば...この上の写真の赤丸逆三角の部分...ここはエアコンの奥で発生した結汚水が真下に落ちるような部分です。逆三角の先端に何かホコリの塊や異物が付いている場合、結露水が真下に落ちず少し、汚れを伝って少し奥まった部分に落ちてしまいます。これが水漏れの原因となることがあります。2他にも、エアコン内部に虫などの異物が侵入し死骸となる、またはその排泄物などが付着した状態となることがあります。それらの異物によって水路の流れが変わることもあります。水漏れ対処法...1の場合は原因を特定するのは難しいです。我々業者によるエアコン分解クリーニングをしても改善しないケースもあります。2の場合は、我々業者によるエアコン分解で、改善するケースもあります。いずれにしても、ご自分での対処方法はありません。※ご自分での対象方あり。水漏れ原因...エアコン室内機内部には、フェルトが使用されています。普通見えないものですが、メインカバーの裏側に貼ってあったりします。役割はおそらく断熱関連。そのフェルトがいったん湿ると、集中してそこに結露が強く発生することがあります。フェルトは通常のエアコン運転では湿りません。ご自分で正面のパネルを外して水洗いすると湿りますね。クリーン」「におい除去」メーカーによって呼び方は異なりますが、室内機を乾かす運転がある機種がほとんどです。してフェルト部分が完全に乾く事によって、水漏れも収まることもあります。通常の水漏れは、真下に水がポタポタ落ちます。中には吹き出し口から水が飛び出してくるような水漏れがあります。この水が飛び出してくる原因ですが、アルミフィンに発生した結露水が、ドレンパンに落ちず、回転しているファンに落ち、それが吹き出す。※ご自分でできる対処方:エアコンを完全に乾かしてみる通常アルミフィンに発生した結露水は、親水膜が施されているフィンを伝ってドレンパンにたまり室外に排出される仕組みです。何らかの原因で親水膜効果が弱くなり、発生した水滴がドレンパンにたまる前に、回転しているファンに落ちてしまいます。なると、当然吹き出し口から水滴が飛びだしてきます。これは、原因が特定できたとしても、ご自分での対処は難しいです。エアコンを「送風」「内部クリーン」「暖房」で完全に乾かしてみて下さい。そのあとに運転すると、水漏れが止まるケースもあります。まとめ水漏れが発生した場合、ご自分で解決できる方法としては、ドレンホースクリーナーを購入し、ドレンホースを吸ってみる。エアコンをいったん完全に乾かしてみる。このどちらかになるでしょう。その他の場合は、エアコンクリーニング、取扱業者、メーカーの修理部門へのご相談をお勧めします。余談...水漏れ原因の特定について水漏れ原因特定は、大量の場合は原因がわかることもありますが、少量になるほど特定するのが難しいです。最初にも書きましたが、水漏れの原因特定はエアコンに従事する私達でもとても難しいです。メーカーなどに修理依頼をしても解決しないことも多々あり、交換をお勧めされるケースもあります。エアコン水漏れですが、エアコンの故障ではありません。途中にも書きましたが、一度完全に乾かしてから使用すると、改善することもあります。そのとき改善しなくても、翌年使用する時に改善したりすることもあります。...エアコンクリーニングの豆知識エアコンの寿命は10年?買い替えるタイミングはいつ?そんな疑問にお答えします。私はエアコンクリーニング業者です。お客様宅へエアコンクリーニングに伺い、分解してキレイにしています。お客様との会話の中で、かなりの確率で聞かれることがあります。一つ目は、【どうしたらエアコンが汚れなく...エアコンクリーニングの豆知識エアコンフィルターのお掃除方法をお伝えします。風量が弱い原因は、フィルターのホコリつまりかもしれません。その原因は、さまざまですが、大まかに次の3つに大別されます。絶対にやってはいけないエアコンの掃除方法。夏になり、エアコンを久々に運転してみると、なにか様子が変だ。