千葉県柏市篠籠田こんにちは。本日は、先日行ったエアコンのガスチャージ作業をご紹介致します。防水業者様からのご注文で、工事中にエアコンを動かした際にガスが漏れる音がして、その後エアコンの冷房運転が効かなくなってしまったとのことでした。現状確認してみると、配管は折れてないようで室外機との接続部分を確認すると、フレアが破損していました。配管の長さに余裕があったので、フレア加工を作り直してトルクレンチでしっかり締めてから、真空引きを開始しました。約一時間後、エアコンガスR410Aをチャージしていきます。エアコンガスは入れすぎも良くないので、測りでエアコンガス量をきちんと測りエアコンガスをチャージしていきます。入れるガス量は、エアコンに記載されているので、エアコンにあったガス量を入れて、冷房運転をして冷えの確認をして、エアコンガスチャージ完了です。松戸市五香こんにちは。本日の作業内容は、松戸市五香にてエアコン工事です。エアコンの冷房が冷えなくなってしまったとのことでまずは、エアコンガスの量をゲージマニホールドで調べると、ほぼ0でした。調べようと配管を外してみると、銅管のフレア部分が破損していました。専用工具でフレアを作り直して、真空引きをした後ガスチャージを行いエアコンガス漏れガスチャージ工事の完了です。千葉県柏市こんばんは。本日の作業内容は、柏市でエアコンガス補充チャージ作業です。エアコン室外機を動かした際に、配管が折れてしまい、ガスが漏れてしまったとのことで、まずは折れた配管の補修からです。フレア加工をしてトルクレンチで、しっかりと締め上げて後真空引きを行って、真空状態しR32のエアコンガスチャージ作業です。記載された数量のガスを、的確に入れるために測りの上に乗せて、ガスチャージ作業を行います。冷房運転をしないと、ガスが入っていかないので注意が必要です。千葉県柏市篠籠田ハウスリフォームメンテナンスハウスクリーニング不用品回収・フェニチャーサービスエアコンサービス水廻りサービス剪定・草刈り・草むしり防犯・鍵サービス各種代行サービス看板のトータルサポートその他のサービス。