ポンプ設備、連結送水管)については設置(製造年月)後、10年を経過したものに付き、機器点検時にホースの端末部に所定の水圧をかけて漏水しないことを確認します。その後は、3年毎に実施。易操作性1号・2号消火栓ホースは除く。※ホースを新しく交換した場合は、取換え(製造年月)後、10年間は耐圧性能試験は免除となります。10年経過したホース耐圧試験をした方がお得なのか?新品を購入した方がお得なのか?営業マンより説明を受けた方は多いのではないでしょうか?しかし、なんだかわからないけど購入した方がお得だと言われたので営業マンに囁かれるままに購入されているお客様も多いのではないでしょうか?この度購入して頂いたお客様の事例です。小計¥200,000-※既設ホース交換処分費含む合計¥240,000(消費税別途)となります。これで、10年間ホースを使用してホースに異常が発生しないかぎりこれ以上の費用は発生しません。耐圧試験1回あたり基本料金¥40,000-(数量や距離により異なります。小計¥60,000-合計¥112,000(消費税別途)となります。¥448,000(消費税別途)¥208,0000の差額となります。圧倒的に購入した方がお得となります。耐圧試験の費用が高すぎるんじゃないの?というお声もお聞きしますので、ご説明させて頂きます。上記の写真は、弊社にある消火栓ホースの耐圧試験機です。この試験機結構なお値段で、1台250,000円します。耐圧試験を実施する場合にはこの機械を現場に持ってお伺いします。耐圧試験機に難点は非常に重いという点です。持ち運びと言っても29キロもの重量があるので、一人で作業するということは出来ないこともありませんが、記録を取りホースを操作しながらというと2人以上での作業が望ましいです。見込んで1件あたり¥40,000-を見込んでいます。ホースの本数が多いお客様は試算をすると新品交換と同等の費用になることもあるのですが、試験をしてホースの不具合があれば交換しなければならないリスクを考えるとやはり新品交換がお得ということになります。ホースの耐圧試験は時間も要します。今回のお客様ですと2人で1日の時間を見込んでおります。お得か?お得ではないか?というご説明をさせて頂きました。屋外消火栓のホースは格納箱に入っていても外気にさらされているので、紫外線や雨水による繊維の劣化が多く見られます。火災の際に劣化しているホースを使用すると水圧による摩擦で破断や噴水したりと、消火活動ができなくなる可能性があります。耐用年数経過に限らず、劣化が見受けられる物につきましては速やかに交換が必要です。万一に備えての消火栓のホースなので、弊社では10年経過したホースについては交換をお勧めしております。・設計・施工のご相談も賜っております。Tel.025-284-8640消防設備点検用ホームページもございます。防災に関する事を中心に新聞を書いております。お客様のご要望や最近の関心事などもメール等を頂いたご質問やご感想などにもお応えしております。※飛びリンクとなっております。・PDFでもPNGでもご覧になれます。ブログも更新しております。防災に関するお客様からの要望や質問を迅速に記事に綴って参ります。